Référence : CODEP-BDX-2010-024942 Monsieur le directeur du CNPE de Civaux BP n° 64 86320 Civaux Objet : Contrôle des installations nucléaires de base Centre nucléaire de production d'électricité de Civaux Inspection INS-2010-EDFCIV-0012 du 28 avril 2010 - Entretien, surveillance et inspection périodique des équipements : supportage/calage des équipements sous pression nucléaires. 

 
Monsieur le directeur, Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire, une inspection courante a eu lieu le 28 avril 2010 au centre nucléaire de production d'électricité de Civaux sur le thème "Entretien, surveillance et inspection périodique des équipements : supportage/calage des équipements sous pression nucléaires". 

Jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs. 

## Synthèse De Linspection

Cette inspection fait suite à la découverte, sur le parc en exploitation dEDF, de plusieurs écarts de conformité concernant les supportages déquipements sous pression nucléaires. Les inspecteurs ont examiné par sondage, sur la base de quatre dossiers de tuyauteries, dune part, la conformité des plans isométriques des tuyauteries sous pression aux dossiers danalyse du comportement mécanique et, dautre part, la conformité des installations à ces plans. 

Ces examens ont porté sur le réacteur n°1 sur : - les tuyauteries de vapeur VVP (boucle n°4) allant du générateur de vapeur (GV) à la pince vapeur ; - les tuyauteries deau alimentaire ARE (boucle n°3), allant du générateur de vapeur (GV) à la pince vapeur ; 
- le circuit dalimentation de secours des générateurs de vapeur ASG (boucle n°2) des limites du bâtiment réacteur (BR) au GV ; 
- la ligne dinjection de sécurité en branche chaude de RIS (boucle n°1). Ces examens nont donné lieu à aucun constat décart. 

Bordeaux, le 10 mai 2010 

## A. Demandes D'Actions Correctives

Néant 

## B. Compléments Dinformation

Les dossiers de suivi dintervention concernant les vérifications des supportages de la ligne dévent cuve du réacteur n°1 nont pu être fournis le jour de linspection. 

B1 - Je vous demande de me transmettre ces éléments dans un délai qui nexcèdera pas deux mois.

## C. Observations

C1 - Il est apparu aux inspecteurs que la zone de contrôle « C0 » en sortie du bâtiment réacteur à 20 mètres, qui comporte un contaminamètre et divers récipients pour les protections particulières ainsi quun portique de contrôle de la radioactivité était dune ergonomie perfectible en ce qui concerne laffichage des seuils dalarme et des consignes de déshabillage. 

* * * 
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour le Président de lAutorité de sûreté nucléaire, et par délégation, le chef de la division de Bordeaux SIGNE PAR 
Anne Cécile RIGAIL 