Référence : DEP-Bordeaux-1323-2009 Monsieur le directeur du CNPE du Blayais B. P. n° 27 - Braud et Saint-Louis 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde Bordeaux, le 7 août 2009 Objet : Contrôle des installations nucléaires de base Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais Inspection INS-2009-EDFBLA-022 du 28 juillet 2009  Gestion des EIS Monsieur le directeur, Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire, une inspection courante a eu lieu le 28 juillet 2009 au centre nucléaire de production d'électricité du Blayais sur le thème « Gestion des évènements importants pour la sûreté ». 

Jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs. 

## Synthèse De Linspection

L'inspection du 28 juillet 2009 avait pour objectif dexaminer lorganisation du CNPE du Blayais dans le domaine du retour dexpérience événementiel, quil soit dorigine interne ou externe au site. Elle a également permis dexaminer les modalités de traitement des écarts et des événements détectés, en particulier les analyses et les actions correctives réalisées. 

A cette fin, les inspecteurs ont rencontré les pilotes du sous processus « Réaliser le retour dexpérience » 
(REX) et les correspondants REX des services de maintenance et examiné, par sondage, des fiches SAPHIR, qui sont les supports du retour dexpérience, ainsi que des fiches rapides danalyse, qui permettent de statuer sur la nécessité de déclarer un événement comme « significatif » auprès de lASN. 

Les inspecteurs estiment que lorganisation et les responsabilités des différents acteurs sont clairement définies. Néanmoins, des améliorations sont attendues afin de garantir lexhaustivité des fiches SAPHIR et afin dassurer pleinement les actions de contrôle du bon fonctionnement de cette organisation au travers des réunions prévues. 

## A. Demandes D'Actions Correctives Exhaustivité De Déclaration De Situation Saphir

Toutes les évacuations du bâtiment réacteur, intempestives ou non, doivent être déclarées dans lapplication nationale « Système dAnalyse Par HIstorisation pour le Retour dexpérience » (SAPHIR). Les inspecteurs ont constaté que cela nétait pas systématiquement fait. 

A.1 Je vous demande de compléter votre base de données nationale. A.2 Je vous demande de prendre les dispositions pour que toute évacuation du bâtiment réacteur fasse systématiquement lobjet dune déclaration dans lapplication SAPHIR. 

## Pertes Dintégrité Incendie

La fiche SAPHIR 8753405 de 2009 fait état dun dépassement de la durée de réparation dune perte dintégrité incendie de classe 1 liée à une gaine MECATIS déchirée sur le réacteur n°4. Ce dépassement est consécutif dune mauvaise orientation au sein de vos services de la demande dintervention de lanomalie détectée. En outre, vous estimez, comme conséquences potentielles, que la protection des câbles électriques de la voie B cheminant dans le local nétant plus garantie en cas dincendie, il existe un risque de perte totale dune fonction de sauvegarde. Vous avez indiqué aux inspecteurs que les parades avaient été mises en uvre dès la détection de lanomalie. 

Une autre fiche SAPHIR, non examinée lors de linspection, fait également état dun dépassement de la durée de réparation dune perte dintégrité incendie après constat dune gaine MECATIS déchirée dans le local de la pompe 3 RCV 003 PO du réacteur n°3. 

A.3 Je vous demande de mapporter les éléments danalyse relatifs à ces deux fiches SAPHIR, en particulier sur l**impact de ces écarts sur la sûreté et sur les origines de ces deux anomalies.** 

## Prise En Compte Dun Événement Significatif Pour La Sûreté Du Cnpe De Dampierre

Le CNPE de Dampierre a déclaré en avril 2009 un événement significatif pour la sûreté, de niveau 0 sur léchelle INES, à la suite dun défaut de fixation des supports dun réfrigérant (1 LHQ 506 RF) entraînant lindisponibilité dun groupe électrogène de secours à moteur diesel du réacteur n°1 (1 LHQ 201 GE). Dans le compte rendu dévénement (CRES n°1.04.09), le CNPE de Dampierre indique avoir réalisé immédiatement un contrôle visuel de tous les supports de tous les groupes de secours et programmé un contrôle plus complet lors de la campagne darrêt de 2010. Cet événement n a pas fait lobjet dune recommandation particulière, au titre du REX externe, de la part de vos services centraux. 

A.4 Je vous demande de réaliser le contrôle visuel des supports des réfrigérants de tous les groupes électrogènes de secours à moteur diesel sur les quatre réacteurs et, le cas échéant, de les remettre en conformité. 

## B. Compléments Dinformation Animation Du Sous Processus Retour Dexpérience

La commission REX, traitant du bilan des actions liées au retour dexpérience interne et externe, a une fréquence de réunion trimestrielle. Pour des raisons de disponibilité de lanimateur de cette réunion, elle ne sest pas tenue au premier trimestre 2009. Or cette réunion a pour objectif dexaminer les modalités de prise en compte du retour dexpérience interne et externe, en particulier les indicateurs associés à la production des fiches SAPHIR ou au fonctionnement de la réunion hebdomadaire de traitement des situations SAPHIR. 

En outre, la participation des correspondants REX des métiers aux réunions, exigée dans vos notes dorganisation interne, nest pas systématique. 

B.1 Je vous demande de mindiquer quelles dispositions seront prises pour améliorer la régularité de la tenue et de lassistance aux réunions organisées dans le cadre du sous processus REX. C. Observations Sans objet. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, et par délégation, le chef de la division de Bordeaux signé Anne Cécile RIGAIL 