Référence : DEP-Bordeaux-0538-2009 Monsieur le directeur du CNPE de Civaux BP n°64 86320 CIVAUX 
Bordeaux, le 15 avril 2009 Objet : Contrôle des installations nucléaires de base Centre nucléaire de production délectricité de Civaux Inspection INS-2009-EDFCIV-0011 des 2 et 3 avril 2009  Plan durgence interne (PUI) 
Réf. : Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire Monsieur le Directeur, Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle des installations nucléaires de base prévu à larticle 4 de la loi en référence, une inspection courante a eu lieu les 2 et 3 avril 2009 au CNPE de Civaux sur le thème « plan durgence interne » (PUI). 

Veuillez trouver ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs. 

## Synthèse De Linspection

Linspection des 2 et 3 avril 2009 avait pour objet dexaminer le PUI du CNPE de Civaux afin den évaluer le caractère opérationnel et de vérifier sa conformité par rapport au référentiel national. 

Les inspecteurs se sont intéressés dans un premier temps à lorganisation générale du site et à la déclinaison par le site du référentiel national PUI. Ils ont assisté le lendemain à un exercice PUI « sûreté et radiologique » en qualité dobservateurs. 

À lissue de cette inspection, les inspecteurs estiment que la déclinaison du référentiel PUI national na pas été menée avec rigueur. Il est en effet apparu que certaines prescriptions nont pas été intégrées au PUI du site (délégation du déclenchement du PUI au chef dexploitation, mise à jour des critères de déclenchement du PUI sûreté et radiologique, modification de la liste des capteurs du message quart dheure). 

Par ailleurs, le nombre dexercices PUI requis pour le maintien des compétences na pas été respecté en 2008 et des écarts ont été relevés concernant la réalisation des formations des agents impliqués dans lorganisation PUI. 

Enfin, lexamen dun matériel mobile de sûreté a conduit à identifier un non-respect de la périodicité des essais périodiques (EP). 

Lexercice PUI « sûreté et radiologique » sest déroulé de manière satisfaisante dans lensemble. Linspection a donné lieu à cinq constats décart notable. 

## A. Demandes D'Actions Correctives

Vous avez identifié dans votre note décart et dadaptation au référentiel national PUI (D5057/PUI/NT/19 indice 1 du 27/07/2007) que les critères de déclenchement du PUI sûreté et radiologique devaient être mis à jour dès lapprobation par lASN des nouveaux critères de la note technique D4510/NT/ONC/BEM/01/0174. Au jour de linspection, il est apparu que la note technique D4530.34-08/1806 du 16/04/08 à application immédiate 
(remplaçant la note D4510/NT/ONC/BEM/01/0174) na pas été intégrée au PUI du site. Vos critères de déclenchement du PUI sûreté et radiologique ne sont donc plus à jour.

La mise à jour des critères de déclenchement du PUI sûreté et radiologique a toutefois été réalisée dans les consignes dapproche par état (APE). Il est néanmoins apparu que cette mise à jour na pas été faite de façon fidèle. À titre dexemple, la consigne de déclenchement du PUI de lopérateur eau vapeur (ECS) « conduite avec au moins un GV radioactif désisolé » a été déplacée dans les consignes du superviseur (ECT). Cette modification ne prête pas à conséquence puisque le déroulement logique des séquences nest pas modifié (la consigne ECT 4 étant appelée immédiatement), mais aucune explication na été apportée pour justifier de cette modification. 

A.1 Je vous demande de mettre à jour vos critères de déclenchement du PUI « sûreté et radiologique ». 

A.2 Je vous demande de justifier les différences entre les modifications réalisées dans les consignes APE et les prescriptions de la note technique D4530.34-08/1806. Par ailleurs, vous préciserez si ces modifications sont de nature à induire un délai supplémentaire dans la procédure de déclenchement du PUI et, le cas échéant, les actions correctives que vous comptez mettre en uvre. 

La prescription n°30 de la note technique D4510/NT/BEM/ONC/01/0085 « Règles de déclenchement du PUI et premières actions » nest pas appliquée. Elle prévoit la mise en place dune liste de succession composée des différents directeurs de crise (PCD 1) et du porte-parole du site (PCD 0), utilisée dans le cas où le responsable dastreinte ne serait pas joignable par le chef dexploitation (CE). Cette prescription prévoit également quune délégation de déclenchement du PUI au CE doit être formalisée pour parer au cas ultime où le CE ne pourrait joindre ni le PCD 1 dastreinte, ni la liste de succession. 

A.3 Je vous demande de mettre en place la liste de succession et la délégation de signature conformément à la prescription 85-30. 

La prescription n°23 de la note technique D4510/NT/BEM/ONC/01/0080 « Aspect organisationnels et ressources humaines » na pas été appliquée en 2008. Elle prévoit que chaque membre de poste de commandement (PC) participe a minima à un exercice « PUI sûreté et radiologique » par an avec lobligation de participer à un exercice global PUI au moins tous les deux ans. 

En 2008, 9% des membres de PC nont pas réalisé dexercice PUI. 

De plus, la prescription n°4 de la note technique D4510/NT/BEM/ONC/01/0081 « Organisation interne du site » relative au maintien des compétences des agents impliqués dans lorganisation du PUI nest pas non plus toujours respectée. En effet, lors de lexamen des carnets individuels de formation (CIF), il est apparu pour 2007 et 2008 que certains agents navaient pas réalisé le recyclage annuel « 3D/3P » requis par votre note dapplication D5057/PUI/NA/27/2 « Formation et affectation du personnel dastreinte du PUI ». 

Jusquau début de lannée 2009, vous naviez pas une visibilité suffisante concernant la réalisation des formations et exercices PUI et létat davancement en cours dannée. Vous avez présenté aux inspecteurs un nouveau fichier de suivi qui pourrait permettre de palier ces insuffisances. De plus, vous avez annoncé aux inspecteurs avoir mis en place un revue de direction annuelle sur le thème PUI. 

A.4 Je vous demande de respecter les prescription 81-4 et 80-23 relatives au maintien des compétences des membres de PC. Vous veillerez à inscrire en priorité aux prochains exercices PUI de lannée 2009 les agents nayant pas réalisé dexercice PUI en 2008. De plus, je vous demande de me transmettre votre fichier de suivi des formations et exercices PUI dès que vous laurez complété de façon exhaustive. 

La prescription n°8 de la note technique D4510/NT/BEM/ONC/01/0086 « Fonctionnement des PC 
Informations produites et outils utilisés » définit la maquette du « message quart dheure ». Ces messages techniques constituent le support nécessaire à lanalyse de la situation et fournissent au poste de direction (PCD) 
des éléments pour laide à la prise de décision et linformation des pouvoirs publics. Les capteurs identifiés dans cette maquette ont été sélectionnés pour leur pertinence et leur résistance aux conditions accidentelles. 

Lanalyse de vos maquettes de « message quart dheure » a démontré que cette liste de capteurs na pas été scrupuleusement reprise par votre site. Certaines unités sont également différentes (bar relatif et bar absolu). 

Dans léventualité où vous envisageriez de maintenir votre maquette « message quart dheure », je vous rappelle que la prescription n°9 de la note technique « Organisation interne du site » prévoit quune information doit être adressée à vos services centraux (GPSN et UNIE). 

A.5 Je vous demande de justifier le non respect de la maquette « message quart dheure » 
(prescription 86-8) et, le cas échéant, de mettre à jour cette dernière dans votre PUI. 

La prescription n°10 de la note technique « Fonctionnement des PC  Informations produites et outils utilisés » prévoit que le directeur des secours/Responsable de la gestion interne (PCD 2) réalise périodiquement des points de concertation avec les chefs de PC afin de faire la synthèse de la situation. 

Vous indiquez dans votre note décart et dadaptation au référentiel national PUI que ce point de concertation nest pas réalisé, mais que le point de coordination (prescription 86-12) est réalisé toutes les demiheures par le PCD 2 au bâtiment de sûreté (BDS) en présence de tout le PCD. 

Ces deux points de situation nont pas le même but. Le premier permet de coordonner lactivité densemble du PUI alors que le second permet de faire un point technique entre les chefs de PC afin que ces derniers puissent avoir une vue densemble de la situation. De plus, le point de coordination est réalisé sans la présence du chef de léquipe locale de crise (ELC 1) et du chef du poste de commandement local (PCL 1). 

Vous avez indiqué aux inspecteurs quun point de concertation est réalisé par le PCD 2 avec lELC 1 et le PCL 1 avant les points de coordination, mais la fiche daction du PCD 2 nen fait pas mention. 

Pour rappel, en cas dincendie ou de blessés, le PCD 2 devra rejoindre le point de ralliement des secours 
(PRS) et ses fonctions seront assumées par le coordonnateur des informations et des évaluations « installation » et « conséquences radiologiques » (PCD 2.1). Les inspecteurs vous ont donc fait part de leurs réticences quant au choix dune fréquence relativement élevée des points de coordination car la charge de travail du PCD 2 semble être trop importante, notamment dans le cadre dun incendie et/ou de blessés où le PCD 2.1 cumulerait ses fonctions avec celles du PCD 2. 

A.6 Je vous demande de mettre à lépreuve votre organisation lors dun prochain exercice PUI en mettant en scène une situation d**urgence sûreté et radiologique avec blessés et/ou incendie et une** 
pression médiatique, ce au plus tard en 2010. 

## B. Compléments Dinformation

Votre version actuelle des critères de déclenchement du PUI sûreté et radiologique mentionne un critère 
« déclenchement à la suite dun arrêt automatique durgence sur ébranlement ». Ce critère nest pas connu des inspecteurs. 

B.1 Je vous demande de me préciser la nature de ce critère de déclenchement du PUI sûreté et radiologique. 

 Vous précisez dans votre note décart et dadaptation au référentiel national PUI que le poste PCD 6.1, chargé daider le Sous-Préfet et/ou ses appuis techniques à la compréhension de la situation au poste de commandement opérationnel (PCO), na pas été gréé car la préfecture ne la pas jugé utile. Ce poste est pourtant fortement recommandé par la note technique « Aspect organisationnels et ressources humaines » car il constitue le seul représentant dEDF au PCO. 

B.2 Je vous demande de me fournir une copie du courrier de la préfecture formalisant cette position. Au préalable, vous vous rapprocherez de la préfecture pour confirmer que cette position est toujours dactualité. 

B.3 Je vous demande de vérifier dans le compte-rendu du dernier exercice de crise national de 2006 si ce point navait pas engendré des difficultés quant à la compréhension et à l**interprétation des** 
informations techniques centralisées au PCO. 

Votre note technique D5057/PUI/NT/33 relative aux matériels mobiles de sûreté liste des différents matériels nécessaires à lapplication de certaines procédures incidentelles ou accidentelles et les essais périodiques (EP) permettant de tester leur disponibilité. Après examen des derniers EP réalisés sur les pompes SEC 17 et 19 PO, il est apparu que lEP « fonctionnement de lappoint secours supérieur à 120 m3/h » na pas été réalisé selon la périodicité requise dans votre note citée précédemment. 

B.4 Je vous demande de me préciser les raisons de la non réalisation de cet EP et léchéance à laquelle vous prévoyez de le faire. 

B.5 Je vous demande également de vérifier, pour lensemble des autres matériels mobiles de sûreté, que les EP ont bien été réalisés dans les délais. 

 
 Vous ne mavez pas transmis en début dannée 2009 les éléments chiffrés de type « monographie » du thème PUI de lannée 2008 (nombre dexercices de mobilisation, nombre dexercices dévacuation du bâtiment réacteur, etc.). Ces données ont néanmoins été fournies aux inspecteurs lors de linspection. 

B.6 Je vous demande de me transmettre dès le début de lannée 2010 les éléments chiffrés de type 
« monographie » relatifs au thème PUI de lannée 2009. 

Plusieurs incohérences ou inexactitudes ont été relevées dans le chapitre A1 de votre PUI relatif à la préparation à la gestion dune situation de crise. Le PCD 2.1 nest pas à gréement différé (pages 17 et 68/72 de votre PUI), le responsable du standard téléphonique du PCD (PCD 3.1) na pas été supprimé de votre composition du PCD (page 20/72), vous navez pas précisé que lexercice PUI annuel requis pour le maintien des compétences doit être de type « sûreté et radiologique » (page 67/72), vous navez pas précisé que la participation à un exercice PUI en qualité dobservateur ne permet pas de satisfaire à lexigence dun exercice PUI par an (page 67/72) et le sommaire obligatoire nest pas respecté sur le chapitre relatif aux matériels du domaine complémentaire (page 70/72). 

B.7 Je vous demande de me tenir informé de létat d**avancement de la mise à jour de votre PUI.** Les inspecteurs ont assisté à lexercice PUI « sûreté et radiologique » du 3 avril 2009 en qualité dobservateurs. 

Lexercice sest globalement bien déroulé. Les inspecteurs vous ont toutefois fait part de certaines observations ou interrogations concernant le gréement du local de rempli de Lhommazé (constitution dun stock de nourriture et deau pour le personnel, présence de lalarme incendie n°11 « détection décontamination RDC », numéro du PCM 5 erroné et refus du personnel dutiliser leur véhicule personnel comme prévu par vos consignes) et labsence de montage de la pompe SEC de secours. 

B.8 Je vous demande de me transmettre le compte-rendu de cet exercice et de mapporter, le cas échéant, des compléments dinformation sur les différents points évoqués précédemment. C. Observations Sans objet. 

* * * 
Je vous demande de me faire part de vos observations et réponses concernant ces points sous deux mois. 

Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lexpression de ma considération distinguée. 

Pour le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, et par délégation, le chef de la division de Bordeaux, 
 
SIGNE PAR 
Anne-Cécile RIGAIL 