# Direction Regionale De Lindustrie, De La Recherche Et De Lenvironnement Basse-Normandie Division De Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 15 janvier 2004 Monsieur le Directeur de lEtablissement COGEMA de La Hague 50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base. COGEMA La Hague  Atelier STE2 Inspection n° 2003-53004 du 2 octobre 2003. N/REF : DSNR CAEN/0046/2004. Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, une inspection annoncée a eu lieu le 2 octobre 2003 sur le site de COGEMA La Hague sur le thème fonctions supports. Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

 Linspection du 2 octobre 2003 était une visite à caractère général avec pour thème annexe les fonctions supports. Le fonctionnement général de l'installation ainsi que les opérations particulières ont été évaluées à l'examen des procédures et des documents supports produits à leur occasion. Il apparaît que ces opérations sont traitées dans le respect des procédures internes à l'établissement. Elles sont convenablement tracées et soldées. Pour les fonctions support (alimentation électrique et ventilation), la bonne exécution de quelques essais et contrôles périodiques a été vérifiée par sondage ainsi que celle des exercices de fonctionnement du matériel de relevage de fuites des silos. / 
CITIS "Le Pentacle" Avenue de Tsukuba 14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex www.asn.gouv.fr La FLS gère les moyens de reprise utilisés en cas d'activation du PUI pour le relevage des eaux des puisards, en particulier autour des bâtiments de STE2. Ces moyens sont constitués d'une remorque équipée de 3 pompes immergeables, d'un groupe électrogène et de 2 cuves de récupération de 850 litres. Ces matériels ne font pas l'objet d'entretien périodique et leurs caractéristiques techniques ne sont pas contrôlées. Je vous demande de vérifier de façon exhaustive que la planification de lensemble des contrôles périodiques sur les matériels PUI est bien prise en compte dans votre organisation de gestion de la maintenance, en loccurrence dans la GMAO, et dy apporter les corrections nécessaires. 

## B. Compléments Dinformation

 Le 10 novembre 2002, une activité de 5100 Bq/l a été mesurée dans la cuve d'effluents V avant rejet. La limite de détection est 3700 Bq/l. Ce dépassement n'a pas pu être expliqué. Toutefois, ce contrôle a permis de ne pas effectuer le rejet. Je vous demande de mindiquer les résultats de vos recherches sur les causes de cette anomalie et de présenter les dispositions prises pour éviter son renouvellement. L'activité des eaux prélevées à l'aplomb des bâtiments d'entreposage des boues à savoir dans le refoulement de la pompe du puisard 588-01 pour le bâtiment 1141 et dans le puisard 58830 pour le bâtiment 1143 présente des variations de concentration en tritium pouvant atteindre un facteur 10. Dans les piézomètres 292 et 280 voisins de ces puisards, les variations sont peu importantes. Ces variations n'ont pas pu être expliquées. Je vous demande de me présenter les résultats de vos investigations pour déterminer l'origine de cette activité et de ses variations et les mesures prises pour réduire son importance. 

C. Observations Néant Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur et par délégation, Le Chef de Division, 

## Copies :

DGSNR/PARIS : M. le Directeur 

| DGSNR/FAR   | : 1ère sous-direction   |
|-------------|-------------------------|
|             | 4ème sous-direction     |
| DSU/FAR     | : M. le Chef du DSU     |
| DSNR CAEN   | : Classement VDS        |
|             | Chrono                  |
