DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT CENTRE
DSNR-Orl/PhB/MCL/0412/03 L:\CLAS_SIT\CHB\9vds03\INS_2003_02019.doc Orléans, le 27 juin 2003 Division d'Orléans Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de CHINON BP 80 37420 AVOINE 
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base 
« CNPE de CHINON (132) » 
 Inspection n° 2003-02019 du 20 juin 2003 "Tenue au séisme bâche PTR" 
Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, une inspection réactive a eu lieu le 20 juin 2003 au CNPE de Chinon sur le thème «tenue au séisme bâche PTR». 

Suite aux constatations faites, à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que des principales constatations, demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Linspection du 20 juin 2003 avait pour objectif le contrôle de la fin du chantier de remplacement des platines des ancrages du réservoir PTR du réacteur 3 de la centrale de Chinon. La mise en uvre du protocole de resserrage des écrous inférieurs a été contrôlée ainsi que les documents dintervention utilisés en local. La partie supérieure des ancrages a été inspectée. Les parties inférieures et supérieures du réservoir du réacteur 4 ont été visitées. 

## A. Demandes Dactions Correctives Analyse De Risque

Lanalyse de risque présentée lors de linspection est une analyse générique pour les quatre tranches. Elle prend comme hypothèse une tranche en fonctionnement. Si ce sera le cas pour les tranches 2 et 4, et si la tranche 3 ne présentait pas de travaux au moment de lintervention, les travaux de la visite décennale de la tranche 1 pourraient interagir avec ceux que vous engagez sur cette tranche. A ce titre, vous avez indiqué au cours de linspection quune intervention programmée dans le cadre de la décennale allait être engagée sur lévent du réservoir PTR. Une coordination des chantiers est donc nécessaire. 

Demande A1 : Je vous demande de reprendre lanalyse de risque pour lintervention sur la tranche 1 afin de vous assurer de la coordination de lensemble des chantiers pouvant interagir avec lintervention de reprise des ancrages du réservoir PTR. 

## Housekeeping

Une importante flaque deau était présente dans le local K116 de la tranche 3. Demande A2 : Je vous demande de nettoyer cette flaque, et, au titre de la prévention de la dissémination de la contamination par « lessivage », de veiller à éviter ces situations. 

Lexigence de rapidité exprimée par lAutorité de sûreté nucléaire dans le cadre du traitement de laffaire de tenue au séisme des réservoirs PTR a nécessité un travail important des équipes dintervention. Linspection na pas mis en évidence décart notable en matière de rigueur ou de contrôle de la qualité. Par contre, linspecteur a pu constater que certains chantiers étaient laissés en létat dune journée sur lautre. Par exemple, un certain nombre doutillages étaient disséminés sur le chantier extérieur tranche 4. De plus, les locaux extérieurs de réservoirs PTR, exigus par conception, sont encombrés par des replis de chantiers anciens. 

Demande A3 : Je vous demande de maintenir votre vigilance en matière denvironnement de travail et de sécurisation des personnels dans les parties extérieures des réservoirs PTR. 

## B. Demandes De Compléments Dinformation

Pas de demande. 

## C. Observations

La mise à nu des écrous supérieurs et inférieurs nécessite parfois un travail important de décapage ou de décollement de gangues polymères. Ces travaux génèrent, en particulier sur la partie extérieure du chantier de la tranche 4, de fins copeaux, et un grand nombre de petits objets. Vous avez indiqué au cours de linspection être soucieux des problèmes de pollution des puisards de collecte quun lessivage abrupt, par exemple à loccasion dun orage, pourrait occasionner. Je partage ce souci. 

## �

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas le 27 août 2003. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande, de les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur, L'adjoint au chef de la division de la sûreté Nucléaire et de la radioprotection Copies : DGSNR PARIS 
- Direction 
- 4ème Sous-Direction DGSNR FAR 
- 2ème Sous-Direction IRSN 
Signé par : Rémy ZMYSLONY 