DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT CENTRE
 Division d'Orléans DSNR-Orl/RZ/MCL/1232/04 L:\CLAS_SIT\SLB\9VDS04\INS_2004_EDFSLB_0017.doc Orléans, le 6 mai 2004 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'Électricité de Saint Laurent BP 42 41220 ST LAURENT NOUAN 
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base 
« Centre Nucléaire de Production d'Électricité de St Laurent - INB 100 » 
 Inspection n° INS-2004-EDFSLB-0017 du 28 avril 2004 "Réactive suite à incident  incendie du 7 avril 2004" Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, et à larticle 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, une inspection courante a eu lieu le 28 avril 2004 au CNPE de St Laurent sur le thème « Réactive suite à incident ».

Suite aux constatations faites, à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que des principales constatations, demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Suite à lincendie survenu le 7 avril 2004 sur le banc de charge du groupe électrogène dultime secours, lAutorité de sûreté nucléaire a décidé de réaliser une inspection réactive destinée à mieux comprendre les circonstances de cet incident et examiner les conditions dintervention des pompiers extérieurs, en appui des équipes du CNPE. 

Les inspecteurs ont relevé que lincendie était lié à la conjonction de différents aléas et à des particularités du site de St Laurent. Ils ont noté lefficacité et la pertinence des actions engagées pour la maîtrise du sinistre tant sur le plan de lincendie, malgré labsence de « fiche daction incendie », que de la protection de lenvironnement vis à vis du ruissellement des eaux dextinction. 

Aucun constat notable na été relevé à lissue de linspection. 

## A. Demandes Dactions Correctives

Le local du banc de charge sur lequel sest produit lincendie nétait pas doté dune fiche daction incendie (FAI) dans la mesure où le risque incendie y est a priori exclu du fait de labsence de potentiel calorifique. 

Les gestes accomplis par les équipes dintervention du CNPE, en particulier les coupures électriques, ont reposé sur lexpérience professionnelle et la très bonne connaissance des installations des agents qui composaient ces équipes. 

Demande A1 : je vous demande dexaminer la pertinence de mettre en place des FAI 
dans les locaux qui nen sont pas pourvues actuellement mais où des gestes particuliers seraient à accomplir pour garantir, en particulier, la sécurité des équipes dintervention. 

## B. Demandes De Compléments Dinformation

Suite à la décision de gréer léquipe de deuxième intervention dès le déclenchement de toute alarme incendie, vous avez fait part aux inspecteurs des actions à engager pour fiabiliser la détection incendie et de votre intention de mettre en place un point darrêt à louverture de tout chantier nécessitant un permis de feu, afin que des agents du service SPR puissent vérifier, en particulier, que la nature des risques, les conditions denvironnement et les parades en place correspondent bien à lanalyse de risques à laquelle il a été procédé lors de lélaboration du permis de feu. 

Demande B1 : je vous demande de me faire part de votre programme de travaux sur la détection incendie et de mindiquer lorganisation que vous allez mettre en place pour concrétiser votre projet relatif aux points d**arrêt « incendie » à louverture des chantiers.** 

## �

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande, de les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur, Le chef de la division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection Signé par : Philippe BORDARIER 
Copies : DGSNR PARIS 
- Direction - 4ème Sous-Direction DGSNR FAR 
- 2ème Sous-Direction - 4ème Sous-Direction - 4ème Sous-Direction IRSN 