 Division de Caen Hérouville-Saint-Clair, le 3 mars 2009 Monsieur le Directeur de lAménagement de Flamanville 3 BP 28 50340 FLAMANVILLE
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base. Inspection n° INS-2009-EDFFA3-0017 du 19 février 2009. Monsieur le Directeur, Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle des installations nucléaires de base prévu à larticle 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, une inspection inopinée a eu lieu le 19 février 2009 sur le chantier de construction du réacteur Flamanville 3, sur le thème de lorganisation et les moyens de crise. Jai lhonneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

 Linspection du 19 février 2009 a porté sur lorganisation de lAménagement de Flamanville 3 lors de la survenue du déclenchement dun Plan dUrgence Interne (PUI) sur les réacteurs 1 et 2 de Flamanville en exploitation et les interfaces avec le CNPE responsable de la gestion de cette crise. Les inspecteurs ont ensuite examiné lorganisation pour les urgences internes au chantier (incendie, accident, incident environnemental,) ainsi que lensemble des moyens de crise présents sur le chantier. Une visite terrain des points de regroupement, du local de stockage des produits dangereux du titulaire de contrat génie civil et la réalisation dun exercice incendie sur latelier menuiserie du chantier ont achevé cette inspection. Au vu de cet examen par quadrillage, lorganisation définie et mise en uvre sur le site pour la gestion dune crise semble bonne. Les différentes personnes en charge daction dans le cadre de lorganisation de la crise (astreinte direction, responsables point de regroupement, gardiennage) 
connaissent leur rôle et les actions quelles doivent accomplir. 

## A.1. Poteaux Incendie

 Lors de lexamen du rapport de contrôle des poteaux incendie à la suite du remplacement de certains dentre eux, les inspecteurs ont noté que les poteaux 08SEP719 et 08SEP710 situés sur le plateau de laménagement natteignent pas le débit requis de 60 m³/h lors de lessai. De plus certains poteaux ne figurent pas dans cet essai mais auraient été testés en 2008 par la DIRIM (direction dEDF qui gère le patrimoine immobilier). Les inspecteurs nont pas pu avoir accès à ce document. Je vous demande de procéder à la réparation des poteaux incendie afin que le débit requis soit respecté. Vous me transmettrez également le rapport de contrôle de lannée 2008 pour lensemble des poteaux incendie situés sur le chantier de construction de Flamanville 3.

## A.2. Local Produits Chimiques Dangereux De Bouygues

 Lors de leur visite, les inspecteurs ont examiné le local de produits chimiques dangereux de Bouygues. Les écarts suivants ont été constatés : 
- les quantités de produits chimiques stockées sur les rétentions sont supérieures aux volumes maximum pouvant être stockés étant donné la capacité de la rétention ; 
- lextincteur présent dans ce local na pas été contrôlé en 2008 selon son étiquetage ; - le kit environnement présent dans ce local est incomplet : des coussins absorbants sont manquants. 

 Je vous demande de remédier à ces différents écarts. 

## A.3. Piles Pour Les Radiamètres

 Linstruction INS.EPR 604 ayant pour objet lastreinte PUI précise que chaque point de regroupement dispose dun caisson contenant, entre autre, un radiamètre avec une pile de rechange. Les inspecteurs ont constaté que cette pile était manquante dans deux points de regroupement du chantier. Je vous demande de vous mettre en conformité avec votre note INS.EPR 604 FA3 Astreinte PUI. 

## B. Compléments Dinformation B.1. Evacuation Du Bâtiment De Laménagement

 Vous avez indiqué aux inspecteurs que plusieurs exercices dévacuation du bâtiment de laménagement avaient été réalisés en 2008, notamment lors de lexercice réalisé au titre de la prescription EDF-FLA-7 le 4 décembre 2008, ce bâtiment a été évacué. Les dates des autres exercices dévacuation et leurs conclusions nont pas pu être communiquées. 

Je vous demande de me transmettre les dates de réalisation de ces exercices pour lannée 2008 et les conclusions de ces exercices. 

## B.2. Axes De Réflexion

 Vous avez indiqué aux inspecteurs réfléchir à la mise en place dune fiche réflexe concernant les accidents radiologiques étant donné la présence prochaine sur le chantier dopérations de tirs radiologiques avec des gammagraphes ainsi que la mise en place de permis de feu pour les opérations de type soudage avec des risques de propagation de lincendie. Je vous demande de mindiquer dès quelles seront disponibles, vos conclusions sur la mise en place d**une fiche réflexe accident radiologique et dun permis de feu.** 
C. Observations Néant . Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas **un mois**. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

Pour le Président de lASN et par délégation, Le chef de division, Thomas HOUDRÉ 