DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT CENTRE
 Division d'Orléans DSNR-Orl/VP/0803/03 L:\CLAS_SIT\CHB\9vds03\INS_2003_02023.doc Orléans, le 21 novembre 2003 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de CHINON BP 23 37420 AVOINE
 OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base Centre nucléaire de production délectricité de Chinon (INB 107 et 132) 
 Inspections n° 2003-02023 du 16 octobre 2003 "chantiers en arrêt de tranche 2" Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, une inspection inopinée a eu lieu le 16 octobre 2003 au centre nucléaire de production délectricité de Chinon, dans le cadre de larrêt pour rechargement de la tranche 2. 

Suite aux constatations faites, à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que des principales constatations, demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

L'inspection du 16 octobre avait pour objet le contrôle de la préparation et du déroulement des chantiers liés aux activités de larrêt de tranche. 

L'inspection avait aussi pour objet l'analyse des conditions de réalisation des essais de redémarrage de CHINON B1 (inspection réactive suite aux différents incidents, et notamment celui sur la divergence du réacteur avec un critère A partiellement validé). 

L'inspection a fait l'objet d'un constat concernant un défaut de mise en uvre de procédure adaptée lors de l'intervention de remplacement de capteurs de mesure de pression. 

## A. Demandes Dactions Correctives

Lors de l'inspection, les inspecteurs ont été informés du remplacement sans plan qualité de 2 capteurs de pression (2RCP14 et 15MP) par des agents EDF. Le remplacement des 2 capteurs occasionnait un risque de mode commun dont le risque et les parades associées n'étaient pas formalisés. 

Demande A1 : je vous demande de revoir votre organisation et de la rendre conforme aux exigences de l'arrêté du 10 août 1984 dans le cas où les prestations sont réalisées par des agents EDF. 

�

## B. Demandes De Compléments Dinformation

Lors de l'inspection, les inspecteurs ont noté que vous étiez entrés dans le DOS, le 11 octobre, sur perte SIP II. 

Demande B1 : je vous demande de me fournir le Compte-rendu d'analyse de cet événement (CRAE). 

�

## C. Observations

C1. Les inspecteurs ont apprécié la gestion des zones rouges (au niveau des GV) ainsi que la gestion de leur déconsignation. 

C2. Les inspecteurs ont apprécié la prise en compte effective du REX des derniers évènements radioprotection du site par la mise en uvre de dosimètres à alarme et de dosimètres poignet pour les intervenants lors des ouvertures des trous d'hommes GV. 

�
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points sous 2 mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

Copies : DGSNR PARIS 
- Direction - 4ème Sous-Direction DGSNR FAR 
- 2ème Sous-Direction IRSN 
Pour le Directeur, L'adjoint au chef de la division de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection 