Division de Douai Douai, le 15 février 2007 DEP-Douai-0235-2007 XB/EL Monsieur le Directeur de la Société de Maintenance Nucléaire **SOMANU** Z.I. de Grévaux-les-Guides 59600 MAUBEUGE 
Objet : **Contrôle des installations nucléaires de base** Société de Maintenance Nucléaire (SOMANU) à Maubeuge  INB n° 143 Inspection **INS-2007-ARESOM-0003** effectuée le **23 janvier 2007** Thème : "Défaillance du laveur de buée". 

 Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, et à l'article 17 du décret n° 
93-1272 du 1er décembre 1993 modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, une inspection réactive inopinée a eu lieu le **23 janvier 2007** dans vos ateliers sur le thème 
"Défaillance du laveur de buée". Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De L'Inspection

 Lobjectif de cette inspection était daborder les modalités de traitement de lanomalie survenue sur le laveur de buée le 19 janvier 2007. A cette fin, les inspecteurs ont examiné sur le terrain létat général du local du laveur de buée ainsi que la réparation provisoire mise en uvre. Une explication technique de la défaillance et de son impact sur la ventilation ont également été présentés aux inspecteurs. Un intérêt particulier a été porté sur la garantie du maintien du confinement dynamique, de la mise à larrêt du laveur de buée et sur linformation des intervenants susceptibles de mettre en uvre une activité pouvant engendrer de la contamination. 

 Le traitement de la défaillance a été jugé globalement satisfaisant par les inspecteurs. Des axes damélioration restent néanmoins présents au niveau de lassurance Qualité de ce traitement. 

## A  Demandes D'Actions Correctives

 La brèche apparue sur la paroi externe du laveur de buée est susceptible de remettre en cause le confinement dynamique des locaux. Or, aucune analyse formalisée de limpact de cette brèche sur la répartition des dépressions en cascade na été rédigée. 

Je vous demande de me présenter une analyse de limpact de la brèche apparue sur le laveur de buée sur le confinement dynamique des locaux. 

 Le rôle du laveur est de protéger les filtres Très Haute Efficacité des vapeurs acides engendrées par les opérations de décontamination. Une défaillance de ces filtres peut impliquer des rejets dans lenvironnement. 

Je vous demande de me démontrer que la tenue des filtres THE, en labsence de fonctionnement du laveur de buée, nest pas remise en cause pendant une durée compatible avec la détection de la défaillance.

La défaillance du laveur de buée peut potentiellement constituer un événement significatif pour la sûreté en remettant en cause le confinement des matières radioactives. 

 Je vous demande de me présenter une analyse permettant de statuer sur le caractère significatif ou non de cet événement et, le cas échéant, d**en effectuer le traitement** 
conformément au courrier ASN-DEP-SD4-1129-2005 du 24 octobre 2005 « Modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux événements impliquant la sûreté, la radioprotection ou lenvironnement ». 

## B  Demandes De Compléments

 Le laveur de buée, traitant les vapeurs issues des décontaminations des matériels, est susceptible de contenir un certain niveau de radioactivité. 

 Je vous demande de mindiquer : 

- le niveau de contamination présent à lintérieur du laveur de buée au moment de lapparition de la brèche, 
- les mesures prises pour vous assurer de linnocuité de la fuite vis-à-vis des personnels intervenant dans le local du laveur de buée, notamment pour la mise en uvre de la réparation provisoire de la brèche.
 Vous avez évoqué différentes hypothèses pour la réparation définitive du laveur de buée, notamment un échange standard. 

 Je vous demande de me préciser loption que vous retenez ainsi que les échéances de mise en uvre, pour assurer la remise en état pérenne de la fonction de laveur de buées. 

## C  Observations

 Lors de la visite sur le terrain, les inspecteurs ont constaté que le vestiaire chaud navait pas une ergonomie prévue pour limiter le croisement des flux entrant et sortant. Ainsi, en provenance de latelier vers le vestiaire chaud, après le passage du portique C1, la disposition des bennes destinées à recevoir les tenues « usagées », et potentiellement contaminées, oblige le personnel sortant de latelier à traverser le vestiaire. Un marquage au sol visant à délimiter une zone dhabillage distincte dune zone de déshabillage serait en mesure de réduire le risque de dissémination de la contamination. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n'excèdera pas **deux mois**. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation. 

 Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée. 

P/Le Président de lASN et par délégation, Le Chef de la Division, Signé par François GODIN