DIRECTION RÉGIONALE DE L**INDUSTRIE** DE LA RECHERCHE ET DE L**ENVIRONNEMENT** DE LORRAINE 
Division de Strasbourg NUC.SM.SM.2004.755 Strasbourg, le 9 novembre 2004 Monsieur le directeur du centre nucléaire de production délectricité de Cattenom BP n°41 57570 CATTENOM 
Objet : Contrôle des installations nucléaires de base CNPE de Cattenom Inspection n°INS-2004-EDFCAT-0007 du 26/10/2004 Thème « système de sauvegarde : ASG » Monsieur le directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, et à larticle 17 du décret n°93-1272 du 1er décembre 1993 modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, une inspection annoncée a eu lieu le 26 octobre 2004 au centre nucléaire de production délectricité de Cattenom sur le thème «système de sauvegarde : ASG ». Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Linspection du 26 octobre 2004 portait sur le thème « système de sauvegarde », et plus particulièrement sur le système dalimentation de secours des générateurs de vapeur : ASG. 

Les inspecteurs se sont tout dabord intéressés à lorganisation de lexploitation et de la maintenance du système ASG. Les inspecteurs ont ensuite examiné différents résultats de contrôle sur les turbopompes posant problèmes, létat dintégration des modifications déventage des bâches et vérifié quelques gammes dessais périodiques. Les inspecteurs ont visité les locaux ASG de site et de la tranche 1 et se sont rendus dans la salle de commande de la tranche 2. 

Il ressort de cette inspection une impression globalement satisfaisante. Toutefois, des détails de non-qualité, rendant peu lisibles certains résultats dessais périodiques ont été relevés dans les gammes. 

## A. Demandes Dactions Correctives

Lors des contrôles des gammes dessai périodique concernant les caractéristiques thermiques et la détermination de la HMT des pompes ASG 31 et 32 PO, les inspecteurs ont constaté des erreurs de frappe et des inversions de résultat. En outre, des corrections apportées par le contrôleur de la gamme ne sont pas explicitement motivées, ce qui rend la gamme peu lisible par la suite. Demande n°A.1 : *Je vous demande de mettre à jour les différentes gammes dessais périodiques* concernant ce matériel et de veiller à ce que les corrections apportées soient explicites. Les inspecteurs ont constaté une fuite eau/vapeur au niveau des robinets 0 ASG 231 et 233 VV dans le local du dégazeur de site. 

Demande n°A.2 : Je vous demande de remettre en conformité ces robinets afin déliminer toute fuite d*eau ou de vapeur.*

## B. Compléments Dinformation

Lhuile de lubrification des paliers de la turbopompe de secours 2 ASG 031 PO est lobjet dune pollution récurrente par de leau. Vos services contrôlent visuellement chaque jour la présence démulsion dans cette huile et effectuent des analyses tous les deux mois. Les différentes réparations et mesures compensatoires que vous avez mises en place nont pas permis déliminer de façon pérenne ce défaut. Demande n°B.1 : Je vous demande de me préciser, dune part, comment vous avez déterminé les différents seuils en matière de concentration deau dans lhuile qui conditionnent larrêt de la pompe ou la mise en route de votre système de dépollution de lhuile, et d*autre part, comment a été décidée* la périodicité des analyses dhuile. Demande n°B.2 : Je vous demande de mindiquer quelle solution pérenne vous comptez mettre en uvre afin déliminer ce problème. Depuis quelques années, les turbopompes ASG présentent différentes dégradations au niveau des aubages des roues, ce qui vous amène à remplacer régulièrement les premières roues de ces pompes. Ces pompes sont également victimes dun phénomène dérosion des tuyères. Vos services mont signalé quun dossier visant à réparer les pompes lors de leur visite complète était en cours de constitution par vos services centraux. En particulier, lors de CAT4 VD1, vos services ont émis une fiche décart concernant 4 ASG 042 TC. Cette fiche décart doit être mise à jour, en tenant compte du dossier de remise en conformité. Demande n°B.3 : *Je vous demande de me faire parvenir cette fiche décart mise à jour.* La modification CNET 3348, visant à modifier la garde barométrique des bâches est intégrée partiellement et à des niveaux différents suivant les tranches du site. Cette modification a été suspendue au niveau national car provoquant divers problèmes de confinement, comme par exemple un dégagement de tritium vers lextérieur. Demande n°B.4 : Je vous demande de mapporter des éléments de visibilité quant à lintégration de cette modification sur votre installation ou une autre. Vous men préciserez léchéancier. Lors de la visite de terrain, les inspecteurs ont constaté la présence dune échelle de mesure en papier collée sur la verrine de contrôle du niveau dhuile de la pompe 1 ASG 022 PO. Ils ont appris par la suite quune instruction temporaire de service (ITS) avait été posée sur cette pompe. Cette instruction temporaire prévoit la lecture quotidienne dun niveau dhuile inférieur au niveau minimal prescrit par le constructeur de la machine. Vos services nont pas été en mesure de justifier lors de linspection la relaxation du niveau minimal dhuile dans cette pompe. En outre, cette ITS na pas été appliquée plusieurs jours non consécutifs depuis le 17 septembre 2004. Demande n°B.5 : *Je vous demande de me démontrer que cette pompe peut fonctionner sans* dommage avec un niveau dhuile plus faible que le niveau minimal requis par le constructeur et ce quel que soit l*état de la tranche.* Lors de lincident du 11 août 2004 sur la tranche 2 du CNPE de Cattenom, la ré-alimentation des bâches ASG par le commun de site a été perturbée par le mauvais fonctionnement de la vanne 0 ASG 217 VD. 

Demande n°B.6 : *Je vous demande de me préciser les éléments de retour dexpérience que vous tirez* 

## De Cette Défaillance.

Dans un local des pompes ASG de la tranche 1, les inspecteurs ont noté la présence dun thermostat 1 DVG 
12 ST dont le dernier étalonnage, indiqué sur lappareil, datait du 25 septembre 1997. 

Demande n°B.7 : *Je vous demande de me préciser la périodicité et la nature des contrôles effectués* sur cet appareil. Certains locaux ASG en tranche 1 présentent des fissures sur les murs au niveau des supports de tuyauterie. Demande n°B.8 : *Je vous demande de me transmettre votre analyse sur lorigine de ces fissures.*

## C.Observations

C.1 Lors de la visite de terrain en tranche 1, les inspecteurs ont noté que de nombreux palans nétaient pas correctement bridés et devenaient ainsi des agresseurs potentiels de matériels IPS en cas de séisme. C.2 Une légère fuite au niveau de la pompe déchantillonnage 1 ASG 092 PO a été constatée. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser pour chacun léchéance de réalisation. Je vous prie dagréer, Monsieur le directeur, lassurance de ma parfaite considération. 

Pour le directeur régional Ladjoint au chef de division 

| SIGNÉ PAR   |
|-------------|

Xavier MANTIN 