Strasbourg, le 13 juillet 2004 Monsieur le directeur du centre nucléaire de production délectricité de Cattenom BP n°41 57570 CATTENOM 
Objet : Contrôle des installations nucléaires de base CNPE de Cattenom Inspection n°INS-2004-EDFCAT-0015 du 04/06/2004 Thème : respect des spécifications techniques dexploitation (STE) chimie et radiochimie Monsieur le directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, et à larticle 17 du décret n°93-1272 du 1er décembre 1993 modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, une inspection inopinée a eu lieu le 4 juin 2004 au centre nucléaire de production délectricité de Cattenom sur le thème « respect des STE chimie et radiochimie ». Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Linspection du 04/06/2004 portait sur le thème « respect des STE chimie et radiochimie ». Elle avait notamment pour objectif de vérifier les moyens que le site met en uvre pour assurer le conditionnement et la surveillance physico-chimique des circuits en particulier celui constituant la deuxième barrière. 

Au cours de cette inspection ont été examinés lorganisation du service chimie, le référentiel utilisé, le traitement de quelques événements en lien avec la chimie survenus sur le site, ainsi que le suivi particulier fait en radiochimie suite aux problèmes de gainage rencontrés sur Cattenom. Les inspecteurs se sont rendus dans les laboratoires, et ont demandé des extractions sur le logiciel MERLIN qui permet la programmation des contrôles et le suivi radiochimique. 

Il ressort de cette inspection une impression globalement positive des pratiques du CNPE sur ce thème. 

Cependant, un retard dintégration du nouveau référentiel relatif aux spécifications chimiques a été constaté. 

## A. Demandes Dactions Correctives

Pas de demande daction corrective. 

DIRECTION RÉGIONALE DE L**INDUSTRIE** DE LA RECHERCHE ET DE L**ENVIRONNEMENT** DE LORRAINE 
Division de Strasbourg NUC.AL.AL.2004.345 

## B. Compléments Dinformation � Spécifications Chimiques

Le nouveau document standard des spécifications chimiques du palier 1300 MWe référencé D5710/IMC/2000/003373 indice 0 date du 29/08/2003. Vous aviez 6 mois pour lintégrer sur le site de Cattenom. Lors de linspection, les inspecteurs ont constaté que vous naviez pas encore intégré ce nouveau référentiel car vous souhaitiez le mettre en application sur lintégralité du site en même temps et hors arrêt de tranche. Par courrier D5320/9/BLO/SAU/2004/262 du 08/06/2004, vous minformez que la mise en application de ces nouvelles spécifications est prévue semaine 26. Demande n°B.1 : *Je vous demande de minformer de la date effective de mise en application du* nouveau référentiel concernant les spécifications chimiques. 

## � Extincteurs Du Laboratoire De Chimie Des Tranches 3/4

Les inspecteurs se sont rendus dans le laboratoire de chimie des tranches 3/4 et ont constaté que les extincteurs ont été vérifiés le 29/04/2003. Demande n°B.2 : *Je vous demande de me faire parvenir une copie du contrat de maintenance de ces* extincteurs, et de mindiquer la date de la prochaine vérification.

� **Alarme au laboratoire de radiochimie des tranches 3/4** 
Dans le laboratoire de radiochimie des tranches 3/4 les inspecteurs ont constaté quune alarme indiquant « défauts onduleurs, alarme générale, service réseau » était en défaut. Demande n°B.3 : Je vous demande de mindiquer les raisons de ce défaut dalarme, et, si besoin, dy remédier dans les plus brefs délais.

C. Observations Pas dobservation. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser pour chacun léchéance de réalisation. Je vous prie dagréer, Monsieur le directeur, lassurance de ma parfaite considération. 

Pour le directeur régional Ladjoint au chef de division SIGNÉ PAR 
Xavier MANTIN 