# Direction Regionale De Lindustrie, De La Recherche Et De Lenvironnement Basse-Normandie Division De Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 18 août 2005 Monsieur le Directeur de létablissement COGEMA de La Hague 50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base. Inspection n° INS-2005-COGLHF-0007 du 2 août 2005. N/REF : DEP-DSNR CAEN-0619-2005 Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, et à larticle 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993, une inspection inopinée a eu lieu le 2 août 2005 à létablissement COGEMA de La Hague sur le thème chantiers de travaux et de modifications en intercampagne. Jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

 Lors de linspection inopinée du 2 août 2005, les inspecteurs ont vérifié, sur place, le respect dexigences de sûreté relatives aux chantiers. Ils ont inspecté la maintenance des vannes des circuits de refroidissement de cuves de produits de fission de lusine UP2-400. Les inspecteurs ont aussi vérifié les conditions du remplacement dune goulotte de transfert de déchets métalliques en cellule de dissolution A de lusine UP3-A. Un soudage, opéré à distance, y était en préparation. Au vu de cet examen par quadrillage, lorganisation définie et mise en uvre sur le site pour lexécution des chantiers semble très bonne pour lintervention en cellule, et satisfaisante pour ce qui concerne le chantier sur les circuits de refroidissement. Toutefois, létablissement COGEMA de La Hague devra veiller à assurer, en temps utile, la formalisation de la qualité des prestations dintercampagne dété, selon les exigences dassurance de la qualité. 

 / 
CITIS "Le Pentacle" Avenue de Tsukuba 14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex www.asn.gouv.fr Néant. 

## B. Compléments Dinformation B.1. Vannes De Circuits Deau De Refroidissement De Latelier Hapf

 Dix-huit vannes manuelles disolement sont en cours de remplacement sur les six collecteurs de la centrale de refroidissement « CRS3 ». Or, le programme dassurance de la qualité (PAQ) du prestataire na pas pu être présenté par lintérim du superviseur lors de linspection. Il était pourtant prévu par la spécification technique COGEMA HAG 0 0420 04 20636 applicable. Deux phases de travaux de trois jours ont été nécessaires, au lieu des trois phases de six jours prévues. Lexploitant (COGEMA-DI/RM) atteste toutefois, (en lieu et place de la Direction du Maintien en Condition Opérationnelle), que les exigences techniques ont été suivies, vanne par vanne. Je vous demande de me préciser : 
- le programme dassurance de la qualité de la prestation, et sa vérification préalable par COGEMA, 
- la qualité obtenue de la prestation, jusquaux contrôles d**étanchéité des** 
isolements internes.

 Le cas échéant, vous me ferez part des actions complémentaires correspondantes. 

## B.2. Etat Des Matériels De Refroidissement

 COGEMA a réalisé des investigations sur les vannes et circuits de refroidissement soumis aux intempéries. Les inspecteurs se sont rendus compte de létat de corrosion plus ou moins avancé : 
- des commandes manuelles des 144 vannes disolement des tours de réfrigération de la Centrale de Refroidissement n°3 de lusine UP2-400 ; 
- de zones particulières des six collecteurs externes. Certaines zones ont fait lobjet dinvestigations par pelages rectangulaires du revêtement anti-corrosion, non rebouchées. 

 Je vous demande de vous engager sur un programme de remise en état des matériels soumis aux intempéries et de corrosion plus ou moins avancé, et de men tenir informé. 

�
 Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur et par délégation, le chef de division, SIGNE PAR Olivier TERNEAUD