RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIVISION DE MARSEILLE
Marseille, le 5 mai 2011 N/Réf. : CODEP-MRS-2011-025607 Monsieur le directeur du CEA CADARACHE 
13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE 
Objet : Contrôle des installations nucléaires de base  INB 169 MAGENTA 
 Inspection n° 2011-MRS-0727 du 19/04/2011 Monsieur le directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 40 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006, une inspection courante portant sur le thème « Confinement statique et dynamique » a eu lieu le 19 avril 2011. 

Faisant suite aux constatations des inspecteurs de lASN formulées à cette occasion, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Linspection du 19 avril 2011, consacrée au confinement sur statique et dynamique de linstallation, a porté sur lorganisation mise en place sur ce thème ainsi que les contrôles et essais périodiques, dont ceux précédant la mise en service, des différents systèmes et équipements participant au confinement. 

Les inspecteurs ont vérifié, lors de la visite de locaux de linstallation et par sondage, le respect du référentiel de linstallation, notamment sur les niveaux de dépression. 

Les inspecteurs ont constaté la qualité du travail, le sérieux et la rigueur de lensemble des personnels de linstallation rencontrés. 

Cette inspection na fait lobjet daucun constat décart notable. 

## A. Demandes Dactions Correctives

Cette inspection na pas donné lieu à demandes portant sur des actions correctives. 

## B. Compléments Dinformation

Il a été indiqué lors de linspection quune sorbonne a été condamnée car la vitesse d'air frontale était inférieure à 0,5 m/s et, ainsi, ne permettait pas d'éviter une rétrodiffusion de particules susceptibles d'être contaminées vers l'opérateur. 1 . Je vous demande de m'informer des dispositions que vous allez prendre concernant cette sorbonne. 

## C. Observations

Cette inspection na pas donné lieu à observations. Vous voudrez bien me faire part de vos réponses concernant ce point au plus tard le 6 juillet **2011 .** Je vous demande didentifier clairement les engagements que vous seriez amené à prendre et de préciser, pour chacun deux, une échéance de réalisation.

Je vous prie dagréer, monsieur le directeur, lexpression de ma considération distinguée. 

Pour le Président de lASN et par délégation, Le chef de la Division de Marseille, Signé par Pierre PERDIGUIER 