DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT CENTRE
 Division d'Orléans DSNR-Orl/MF/MCL/1377/04 L:\CLAS_SIT\DAM\09VDS04\INS_2004_EDFDAM_0019.doc Orléans, le 24 juin 2004 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Dampierre en Burly BP 18 45570 OUZOUER SUR LOIRE 
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base 
« CNPE de Dampierre en Burly » 
 Inspections n° 2004-EDFDAM0019 des 12 et 17 mars 2004 "Visites de chantiers en arrêt de tranche" Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, des inspections ont eu lieu les 12 et 17 mars 2004 au CNPE de Dampierre sur le thème «visites de chantiers en arrêt de tranche». 

Suite aux constatations faites, à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que des principales constatations, demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Cette inspection avait pour but, dans le cadre de larrêt du réacteur n°1, de contrôler les chantiers en cours dans le bâtiment réacteur. 

## A. Demandes Dactions Correctives

Il a été constaté sur la plate-forme au-dessus du générateur de vapeur n°2 quun garde-corps était en partie détérioré. 

Demande A1 : Je vous demande de remettre en état ce garde-corps. 

## B. Demandes De Compléments Dinformation

Le chantier de réparation des vannes carré das mettait en uvre lutilisation dun sas vynil. 

Celui-ci était largement ouvert en plafond pour passage des moyens de levage. 

Demande B1 : Je vous demande de mindiquer quelle a été lefficacité réelle du dispositif. 

Plusieurs dalles en acier disposées sur la tranche, non identifiées, étaient présentes dans le couloir annulaire au niveau 3,50 m du bâtiment réacteur. 

Demande B2 : Je vous demande de m**indiquer lorigine de ces dalles et lutilisation** 
qui en est faite. 

Il a été constaté la présence dun pigeon dans le bâtiment réacteur. Demande B3 : Je vous demande de m'indiquer les actions que vous menez pour vous prémunir de ce type dévénement. 

## C. Observations

Sur le chantier relatif à la visite interne du clapet 1RCP120VP, il a été constaté dans le plan qualité des erreurs de colonnes de visas des contrôles. 

Demande C1 : Je vous demande d**être vigilant dans la tenue des documents.** 
�
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas le 24 août 2004. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur, Le Chef de la division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 

Copies : DGSNR PARIS 
- Direction - 4ème Sous-Direction DGSNR FAR 
- 2ème Sous-Direction 
 - 4ème Sous-Direction ( IRSN - 
Signé par : Philippe BORDARIER 
- 3 - 