DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT CENTRE Division d'Orléans Orléans, le 15 novembre 2005 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'électricité de St Laurent des Eaux BP 42 41220 ST LAURENT NOUAN 
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base Saint-Laurent A - INB n° 46 et 74 Inspection n° INS-2005-EDFSLA-0003 du 10 novembre 2005 «Visite de chantiers, visite générale» 
Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, et à larticle 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, une inspection inopinée a eu lieu le 10 novembre 2005 concernant principalement les travaux en cours sur les deux tranches UNGG de la centrale A de Saint-Laurent et la visite générale de lentreposage de chemise de graphite irradiées. 

Suite aux constatations faites, à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que des principales constatations, demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

L'inspection inopinée du 10 novembre 2005 avait pour objectifs de faire le point sur les chantiers actuellement en cours sur les deux tranches UNGG de la centrale A de Saint Laurent ainsi que dexaminer les conditions de reprise des opérations en milieu à risque de contamination en émetteur alpha qui ont été suspendues mi-septembre 2005. Les inspecteurs ont également procédé à une visite de lentreposage de chemises graphite irradiées. La réalisation des contrôles et essais périodiques concernant cette installation a été vérifiée par sondage. 

Lexamen des suites de la précédente inspection du 21 juin 2005 a montré que lexploitant avait pris en compte les demandes de manière satisfaisante et rapide, notamment celles relatives aux contrôles defficacité des filtres THE du dernier niveau de filtration des systèmes mobiles de ventilation des chantiers à risque alpha. 

A lissue de linspection, il a été rappelé à lexploitant lobligation de maintenir une information systématique et périodique de lAutorité de sûreté nucléaire sur létat davancement des divers chantiers et notamment les aléas rencontrés conduisant à des glissements de planning ou modification notable dopération suite à une difficulté technique. 

## A. Demandes Dactions Correctives

Cette inspection ne fait pas lobjet de demandes dactions correctives. 

�

## B. Demandes De Compléments Dinformation Inb 74 : Règles Générales Dexploitation

Par courrier du 10 mars 2003, lAutorité de sûreté nucléaire vous a notifié quelle considérait que la mise à jour des Règles générales dexploitation (RGE) de lINB 74, que vous aviez transmise en janvier 2002, était satisfaisante. LAsn vous avait demandé de lui transmettre sous 6 mois une mise à jour de ces RGE en y intégrant quelques demandes complémentaires formulées en annexe de ce même courrier. 

Les inspecteurs ont constaté que les RGE de lINB 74 ont fait lobjet dun indiçage (passage à lindice B) en septembre 2003 mais que cette version actuellement appliquée au sein de lINB na jamais fait lobjet dune transmission à lAsn et son appui technique. 

Demande B1 : Je vous demande de transmettre à lAutorité de sûreté nucléaire et son appui technique les Règles générales dexploitation de l**INB 74 intégrant les demandes** complémentaires formulées en annexe du courrier DGSNR du 10 mars 2003. 

## �

Les références des documents applicables au sein de la structure déconstruction de SaintLaurent A ont récemment fait lobjet dune modification. Les RGE de lINB 74, datant de septembre 2003, mentionnent des documents dont les références sont devenues obsolètes. 

Demande B2 : Je vous demande de transmettre, sous 6 mois, à lAutorité de sûreté nucléaire et son appui technique, un tableau de correspondance des anciennes et nouvelles références de chaque document cité dans les Règles générales dexploitation de lINB 74. 

Demande B3 : Je vous demande de veiller à ce que dans la prochaine mise à jour des Règles générales dexploitation de lINB 74 ne figure plus de documents désignés sous des références obsolètes. 

�

## Inb 46 : Règles Générales Dexploitation

Par courrier du 22 juillet 2005, vous avez indiqué à lAutorité de sûreté nucléaire que la date de basculement aux nouvelles Règles générales dexploitation de lINB 46 en phase de mise à larrêt définitif serait fixée au cours dun Comité Technique de Sûreté (CTS) en septembre 2005. Au cours de linspection, il a été précisé que le CTS du 15 septembre 2005 a décidé que le basculement sera effectué lorsque la dérogation que vous comptez solliciter, et relative au seuil dhygrométrie dans les caissons, aura été traitée. 

La mise à jour des RGE, et notamment le chapitre 3, sest traduit par un abaissement du seuil dhygrométrie de 60 % à 50 %. Néanmoins, je considère que lincident déclaré le 15 juin 2005 relatif au dépassement de ce seuil (alors fixé à 60 %) dans le caisson réacteur de la tranche 2 ne doit pas vous conduire à retarder le basculement aux nouvelles RGE. Au jour de linspection, les taux dhygrométrie dans les caissons des tranches 1 et 2 étaient respectivement de 40 % et 43 %. 

Demande B4 : Je vous demande de mettre en application la mise à jour des Règles générales dexploitation de lINB 46 dès à présent. 

## � C. Observations

Observation C1 : Je prends note que conformément au paragraphe 6.5 de la note DGSNRSD3-EDF-01, vous me transmettrez un document dinformation relatif à la reprise du chantier de conditionnement des boues de la bâche SROK-04 RV. Ce document comportera notamment la révision de lévaluation dosimétrique prévisionnelle. Dautre part, vous me transmettrez également un document dinformation relatif à la reprise du chantier de dépose des câbles électriques des nefs piles qui intégrera la problématique de gestion du risque amiante. 

## �

Observation C2 : Je prends note que vous madresserez prochainement une note de synthèse complémentaire à votre fax dinformation du 20 septembre 2005 relatif à la suspicion de contamination interne concernant des agents intervenant en milieu à risque de contamination en émetteurs alpha. 

�
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcédera pas le 20 janvier 2006. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie dagréer, Monsieur le directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur, Le chef de la division de la sûreté nucléaire et de la radioprotection Copies : DGSNR FAR IRSN - DSU/SSL 
Signé par Nicolas CHANTRENNE 