# Direction Regionale De Lindustrie, De La Recherche Et De Lenvironnement Bretagne Division De Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 6 décembre 2005 Monsieur le Chef du site des Monts dArrée B.P. n° 3 La Feuillée 29218 HUELGOAT 
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base. Inspection n° INS-2005-EDFARR-0002 du 5 octobre 2005. N/REF : DEP-DSNR CAEN- 0850-2005. Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, et à larticle 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993, une inspection inopinée a eu lieu le 5 octobre 2005 sur le site EDF des Monts dArrée. Jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

 Linspection du 5 octobre 2005 a porté sur lavancement des travaux en cours de démantèlement et des aménagements devant permettre la poursuite des opérations. Lexploitant a présenté lévolution de lorganisation mise en place pour mieux identifier la fonction de prévention des risques dans létablissement. Une visite des chantiers et des aménagements en cours a suivi. A lexception dun retard sur lassainissement du bâtiment combustible irradié, le calendrier prévu pour les travaux est respecté. Les conditions de réalisation de ces travaux ont paru satisfaisantes aux inspecteurs tant au niveau des supports documentaires examinés par quadrillage, que de la visite des chantiers. 

A. Demandes dactions correctives Vous avez fait le point sur les programmes en cours, mettant en évidence les écarts avec les prévisions de travaux. 

A.1. Je vous demande de me faire parvenir une note portant sur ces écarts, dune part le retard pris sur le chantier BCI, dautre part le changement de stratégie concernant la couverture de la station dépuration. 

## B. Compléments Dinformation

Les opérations de démontage du plancher Paimboeuf ont fait lobjet dune démonstration de sûreté qui définit entre autres des dispositions garantissant le non survol du bloc réacteur. Le bloc tubulaire qui le surplombe est aussi exclu de la zone survolée par les charges manipulées par le pont. 

B.2. Je vous demande de préciser quels éléments sont interdits de survol par les charges, en indiquant la position relative de chacun deux. 

La déposante a été agrandie. Létude déchet doit être mise à jour en conséquence. B.3. Je vous demande de me faire parvenir un plan mis à jour de la déposante. C. Observations Jai pris bonne note des examens complémentaires en cours pour qualifier les fissures repérées sur le crochet du pont polaire. 

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

 
Pour le Directeur et par délégation, Le chef de division, SIGNE Olivier TERNEAUD 