DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT CHAMPAGNE ARDENNE Division de 2, rue Grenet Tellier Châlons-en-Champagne 51038 CHALONS-en-CHAMPAGNE
Châlons, le 19 décembre 2003 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'Electricité BP 62 10400 NOGENT SUR SEINE 
OBJET : Inspection n° 2003-14013 au CNPE de Nogent sur Seine "Maintenance exploitation tableaux électriques" Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 5 décembre 2003 au CNPE de Nogent sur Seine sur le thème « Maintenance exploitation des tableaux électriques ». A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Linspection du 5 décembre 2003 sur le CNPE de Nogent avait pour objet la vérification des dispositions adoptées par lexploitant dans le domaine et lexploitation et de la maintenance des tableaux électriques haute et basse tension. Une attention plus particulière a été portée sur les tableaux alimentant des consommateurs importants pour la sûreté. Les inspecteurs, après une visite de la salle de commande et des salles électriques de la tranche 1 se sont fait présenter lorganisation du CNPE sur le sujet. Ils ont ensuite vérifié lapplication des programmes de base de maintenance préventive et la réalisation des essais périodiques. Ils ont aussi examiné les dossiers de quelques interventions sur le matériel concerné. Les inspecteurs ont retiré une excellente impression de lorganisation et des réalisations du CNPE dans le domaine. Seul un écart mineur sur un programme de maintenance a été relevé. 

## A. Demandes D'Actions Correctives

Le programme de base de maintenance préventive (PBMP) PB 1300 AM 771-07 concernant les tableaux 380 volts alternatif demande pour les départs à contacteur : « *Essayer les thermiques des CF5 des tableaux secourus. Sur les autres départs, essayer quelques thermiques pour* sassurer quil ny a pas de dérive des performances dans le temps. » 
Les gammes de maintenance présentées aux inspecteurs ne comportaient aucun contrôle des relais de surcharge des départs à contacteur autres que CF5 des tableaux secourus. Vos représentants ont dit que ces contrôles nétaient effectivement pas réalisés. 

www.asn.gouv.fr A 1 - Je vous demande de mettre en uvre un programme de contrôle minimum, tel que demandé dans le PBMP 
PB 1300 AM 771-07, afin de vous assurer que les relais thermiques de protection contre les surcharges des départs à contacteur380 V autre que CF5 des tableaux électriques secourus ne sont pas sujet à dérive dans le temps. 

## B. Compléments Dinformation

Sur la gamme dessai périodique renseignée EP (38) LGH 11 du 09/11/02 de la tranche 1, les inspecteurs ont relevé lannotation suivante : « Le temps relevé par lapparition de LGB001AA se fait avec un chronomètre d*où le temps relevé* qui est légèrement supérieur au critère. » Lessai a été déclaré satisfaisant avec un temps relevé à 9,2 s pour un critère de 8±1 s. Ce problème sest retrouvé de manière quasiment identique sur la gamme dessai de même référence du 14/12/02 de la tranche 2 et est potentiellement présent sur les gammes LGH 12. Vos représentants ont signalé que ce problème faisait lobjet dune réflexion de la part de vos services des méthodes. 

B 1- Je vous demande de me faire connaître les actions que vous avez entreprises pour mettre les gammes dessais EP (38) LGH 11 et 12 en adéquation avec le matériel de mesure disponible. 

## C. Observations

Néant Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée. 

SIGNE PAR : M. CHAUGNY 