AUTORITÉ
DE SÛRETÉ
NUCLÉAIRE
DIVISION DE DOUAI
DEP-Douai-0534-2008 PhT/NL
Douai, le 11 mars 2008 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'Electricité B.P. 149 59820 GRAVELINES
Inspection INS-2008-EDFGRA-0019 effectuée le 27 février 2008 Obiet  :
Thème : "Visite approfondie du Service d'Inspection Reconnu (SIR)".

Décision n°SI 06-005 du 20 juillet 2006 pour la r econnaissance du service inspection.

Ref.

:
Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des services inspection reconnus, prévue à l'article 19 du décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, une visite de surveillance approfondie du service inspection du CNPE de Gravelines s'est déroulée le 27 février 2008.

Suite aux constatations faites à cette occasion, j'ai l'honneur de vous communiquer en annexe les principales constatations qui en résultent.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n'excédera pas un mois. Je vous demande d'identifier, le cas échéant, l'échéance de réalisation des actions à engager pour solder un écart.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

P/Le Président de l'ASN et par délégation, Le Chef de la Division Signé par Francois GODIN
Copies :
- DRIRE Nord - Pas-de-Calais - Pôle ESP Nord
- DEP
- DEU
ww.asn.fr SURVEILLANCE d'un SERVICE INSPECTION 
(article 19 du décret n°99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression) 

| Etablissement concerné     | : EDF, CNPE de GRAVELINES                          |                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Date de visite             |                                                    | : 27 février 2008                    |
| Type de visite             | : visite approfondie spécifique plans d'inspection |                                      |
| Noms des visiteurs         |                                                    | : Philippe TALLENDIER - Jean POUILIE |
| Dates de l'audit initial   | : 27 et 28 octobre 2005                            |                                      |
|                            | Audit complémentaire du 12 juillet 2006            |                                      |
| Date de la dernière visite | : 20 septembre 2007                                |                                      |
| Validité de reconnaissance | : 3 ans                                            |                                      |

Référentiel Décret n° 99-1046 du 13/12/1999 relatif aux équipe ments sous pression (ESP) Arrêté du 15/03/2000 modifié relatif à l'exploitation des ESP 
Référentiel pour la reconnaissance d'un service inspection (DM-T/P n° 32510) 
Guide professionnel EDF pour l'élaboration des plans d'inspection (DM-T/P n° 32936) 
 Système qualité du service inspection du CNPE de Gravelines Décision de reconnaissance N° SI 06-005 du 20 juillet 2006

## Conclusion De La Visite

 Les visiteurs ont relevé 3 observations et 1 non-conformité. Les fiches de constats correspondantes figurent ci-après. A noter que l'analyse a posteriori des éléments fournis a conduit à la rédaction d'un constat non signalé lors de la visite en réunion de synthèse (non mise à jour des PI des tuyauteries modélisées sous BRT CICERO en fonction des extractions annuelles de BRT CICERO permettant de définir les zones sensibles à contrôler en mesure d'épaisseur). Les inspecteurs se félicitent du travail important de consolidation par le SIR des contrôles réalisés sur les tuyauteries non modélisées sous BRT CICERO, et souhaitent que la liste des plans d'inspection concernés leur soit transmise. Les visiteurs estiment que les éléments fournis concernant le dimensionnement du SIR , bien que démontrant la volonté forte d'atteindre l'effectif cible défini, ne permettent pas de solder la non conformités tracée dans la fiche de constat 1 établie suite à la visite approfondie du 11 octobre 2006. 

| ASN                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| Division de DOUAI                                                                                                                           | Fiche de constat  N° 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |                |
| Auditeurs                                                                                                                                   | Date de la visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lieu de                    | Exploitant | Responsable du |
| approfondie                                                                                                                                 | l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Concerné                   | service    |                |
| P. TALLENDIER  J. POUILIE                                                                                                                   | 27/02/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPE de                    |            |                |
| GRAVELINES                                                                                                                                  | EDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. Eric TOURNEUR           |            |                |
| Référentiel concerné par la fiche de  constat :  Autre : annexe 2 § 3 du guide professionnel  EdF pour l'élaboration des plans d'inspection | �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Décret du 13 décembre 1999 |            |                |
| �                                                                                                                                           | Arrêté du 15 mars 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |                |
| �                                                                                                                                           | DM-T/P n° 32510 du 21 mai 2003 (annexe point : 8. 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |            |                |
| �                                                                                                                                           | Décision reconnaissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |                |
| �                                                                                                                                           | Arrêté d'habilitation de l'organisme du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |                |
| Non conformité                                                                                                                              | �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observation                |            |                |
| Référentiel respecté mais identification d'un risque ou                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |            |                |
| Ecart par rapport aux exigences spécifiées                                                                                                  | opportunité d'amélioration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |                |
| Libellé du constat                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |            |                |
| Date : 27/02/2008                                                                                                                           | Suite au test d'étanchéité du faisceau tubulaire de l'échangeur 7 SES 002 EX réalisé  dans le cadre de la déclinaison du plan d'inspection D5130DTSIRMTN1832 (contrôle  de la zone sensible I3 repère X), 18 liaisons par dudgeonnage ont été détectées  fuyardes. Or l'échangeur 7 SES 002 EX est témoin pour l'appareil 7 SES 001 EX, et les contrôles de ces zones n'ont pas été étendus conformément aux dispositions du §  3 de l'annexe 2 du guide professionnel EdF pour l'élaboration des plans d'inspection. |                            |            |                |
| Nom : P. TALLENDIER  Signature  Nom : J. POUILIE  Signature                                                                                 | Le SIR devra informer l'ASN des suites décidées à ce constat et des résultats des  contrôles complémentaires réalisés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |            |                |
| Exploitant/organisme audité                                                                                                                 | Acceptation de l'écart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oui                        | Non        |                |
| Commentaires et /ou Actions proposées avec délais de mise en œuvre :                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |            |                |
| Date :  Nom : Signature  Date :                                                                                                             | Avis des auditeurs     Ecart levé Action proposée de nature à lever l'écart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ecart non levé             |            |                |
| Nom :  Signature                                                                                                                            | Commentaires :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |                |
| Nom :  Signature                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |            |                |

| ASN                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| Division de DOUAI                                                                   | Fiche de constat  N° 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                |
| Auditeurs                                                                           | Date de la visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lieu de                    | Exploitant | Responsable du |
| approfondie                                                                         | l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Concerné                   | service    |                |
| P. TALLENDIER  J. POUILIE                                                           | 27/02/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CNPE de                    |            |                |
| GRAVELINES                                                                          | EDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Eric TOURNEUR           |            |                |
| Référentiel concerné par la fiche de                                                | �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Décret du 13 décembre 1999 |            |                |
| constat :                                                                           | �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Arrêté du 15 mars 2000     |            |                |
| �                                                                                   | DM-T/P n° 32510 du 21 mai 2003 (annexe point : 4. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |            |                |
| �                                                                                   | Décision reconnaissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                |
| �                                                                                   | Arrêté d'habilitation de l'organisme du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |            |                |
| Non conformité                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |                |
| Ecart par rapport aux exigences spécifiées                                          | Observation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | �                          |            |                |
| Référentiel respecté mais identification d'un risque ou  opportunité d'amélioration |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |                |
| Libellé du constat                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |                |
| Date : 27/02/2008  Nom : P. TALLENDIER  Signature                                   | La prise en compte du retour d'expérience national sur des fuites apparues en service  suite à dégradation par érosion - corrosion sur des tuyauteries d'autres CNPE engendre  un travail important de mise à jour de tous les plans d'inspection relatif aux tuyauteries  non modélisées sous BRT CICERO. Les inspecteurs attirent l'attention du SIR sur le fait  que les contrôles réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de plans d'inspection doivent se faire sur la base de plans d'inspection validés, ce qui pourrait ne pas être le  cas sur les contrôles prévus lors des tous prochains arrêts de tranche. |                            |            |                |
| Nom : J. POUILIE  Signature  Exploitant/organisme  audité                           | Acceptation de l'écart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oui  Non                   |            |                |
| Commentaires et /ou Actions proposées avec délais de mise en œuvre :                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |                |
| Date :  Nom :  Signature  Date :                                                    | Avis des auditeurs  Ecart levé Action proposée de nature à lever l'écart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ecart non levé             |            |                |
| Nom :  Signature                                                                    | Commentaires :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |            |                |
| Nom :  Signature                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |            |                |

| ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fiche de constat                                           |                                           |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Division de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N° 17                                                      |                                           |                |                |
| DOUAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |                                           |                |                |
| Auditeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date de la visite                                          | Lieu de                                   | Exploitant     | Responsable du |
| approfondie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l'établissement                                            | Concerné                                  | service        |                |
| P. TALLENDIER  J. POUILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27/02/2008                                                 | CNPE de                                   |                |                |
| GRAVELINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDF                                                        | M. Eric TOURNEUR                          |                |                |
| Référentiel concerné par la fiche de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | �                                                          | Décret du 13 décembre 1999                |                |                |
| constat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | �                                                          | Arrêté du 15 mars 2000                    |                |                |
| �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DM-T/P n° 32510 du 21 mai 2003 (point 11.1 d de l 'annexe) |                                           |                |                |
| �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Décision reconnaissance                                    |                                           |                |                |
| �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arrêté d'habilitation de l'organisme du                    |                                           |                |                |
| Non conformité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                           |                |                |
| Ecart par rapport aux exigences spécifiées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Observation                                                | �                                         |                |                |
| Référentiel respecté mais identification d'un risque ou  opportunité d'amélioration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                                           |                |                |
| Libellé du constat  Le guide d'élaboration des PI d'EdF prévoit (§ 6.1) que "la mise en œuvre de modèles  prédictifs de dégradation peut limiter les contrôles à réaliser en déterminant les zones  susceptibles d'être les premières affectées. Les logiciel BRT CICERO est en particulier  utilisé pour le suivi de la corrosion-érosion des tuyauteries des CNPE : les contrôles par  ultrasons sont réalisés sur les zones sensibles prédites en sous épaisseur. »  Or les plans d'inspection concernés (ceux des tuyauteries modélisées) ne sont pas mis à jour en fonction des extractions annuelles de BRT CICERO permettant de définir les  zones à contrôler, mais renvoi sur la réalisation de cette extraction pour la ligne  complète.  La conformité de cette pratique par rapport aux dispositions de l'annexe de la DM-T/P  n°32510 doit être analysée, en particulier du point de vue du contenu des plans  d'inspection (point 11.1 d) et des dispositions relatives à l'archivage (point 14.2). |                                                            |                                           |                |                |
| Date : 27/02/2008 Nom : P. TALLENDIER  Signature  Nom : J. POUILIE  Signature Exploitant/organisme  audité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Acceptation de l'écart                                     | Oui                                       | Non            |                |
| Commentaires et /ou Actions proposées avec délais de mise en œuvre :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                           |                |                |
| Date :  Nom :  Signature  Date :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avis des auditeurs                                         |                                           |                |                |
| Nom :  Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ecart levé                                                 | Action proposée de nature à lever l'écart | Ecart non levé |                |
| Commentaires :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                           |                |                |
| Nom :  Signature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |                                           |                |                |

| ASN                                                                                 | Fiche de constat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| Division de DOUAI                                                                   | N° 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |                |
| Auditeurs                                                                           | Date de la visite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lieu de                    | Exploitant | Responsable du |
| approfondie                                                                         | l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Concerné                   | service    |                |
| P. TALLENDIER  J. POUILIE                                                           | 27/02/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPE de                    |            |                |
| GRAVELINES                                                                          | EDF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M. Eric TOURNEUR           |            |                |
| Référentiel concerné par la fiche de  constat :  Autre : guide professionnel EdF    | pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |            |                |
| l'élaboration des plans d'inspection                                                | �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Décret du 13 décembre 1999 |            |                |
| �                                                                                   | Arrêté du 15 mars 2000 (article 11§1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |            |                |
| �                                                                                   | DM-T/P n° 32510 du 21 mai 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |                |
| �                                                                                   | Décision reconnaissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |            |                |
| �                                                                                   | Arrêté d'habilitation de l'organisme du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |            |                |
| Non conformité                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                |
| Ecart par rapport aux exigences spécifiées                                          | Observation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | �                          |            |                |
| Référentiel respecté mais identification d'un risque ou  opportunité d'amélioration |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                |
| Libellé du constat                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                |
| Date : 27/02/2008  Nom : P. TALLENDIER  Signature                                   | La date d'initialisation du contrôle des contrôles des zones E2 et E3 (sur 1 GSS 201 BA dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'inspection D5130 DT SIR MTN 1187)  ne correspondait pas à la dernière date de réalisation des derniers contrôles.  Les inspecteurs attirent l'attention du SIR sur le fait que les contrôles prévus dans les  plans d'inspection doivent être réalisés à échéance définie, ce qui suppose une bonne  maîtrise de la procédure de planification de ces contrôles. Le SIR transmettra aux  inspecteurs la méthodologie de planification sous SIGMA des activités confiées. |                            |            |                |
| Nom : J. POUILIE  Signature  Exploitant/organisme  audité                           | Acceptation de l'écart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oui                        | Non        |                |
| Commentaires et /ou Actions proposées avec délais de mise en œuvre :                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                |
| Date :  Nom :  Signature  Date :                                                    | Avis des auditeurs   Ecart levé Action proposée de nature à lever l'écart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ecart non levé             |            |                |
| Nom :  Signature                                                                    | Commentaires :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |            |                |
| Nom :  Signature                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |            |                |
