DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT CENTRE
 Division d'Orléans Orléans, le 11 octobre 2005 Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de CHINON 
Centrales B 
BP 80 37420 AVOINE 
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base 
« CNPE de Chinon » 
 Inspection n° 2005-EDFCHB-0023 du 6 octobre 2005 "Visites de chantiers en arrêt de tranche - Tranche 2" Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, une inspection inopinée a eu lieu le 6 octobre 2005 au CNPE de Chinon sur le thème « visites de chantiers en arrêt de tranche ». 

Suite aux constatations faites, à cette occasion par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de cette inspection ainsi que les principales constatations, demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Cette inspection avait pour objectif, dans le cadre de larrêt du réacteur n° 2, de contrôler les chantiers ou opérations en cours sous les aspects techniques, assurance qualité, propreté, radioprotection et sécurité. 

Les visites, réalisées pendant la phase « réacteur complètement déchargé » ont porté notamment sur les chantiers de contrôles et maintenance des soupapes du pressuriseur, de la robinetterie du circuit primaire, des pompes du système RRA, des taraudages de la cuve, et du système RIS. Les conditions générales dexécution des activités ont également été examinées. 

## A. Demandes Dactions Correctives

De manière générale, les inspecteurs ont constaté des relâchements fréquents dans le port du casque par les intervenants. 

 
Demande A1 : je vous demande de veiller au respect du port des équipements de protection de base sur les chantiers. 

## B. Demandes De Compléments Dinformation

Les inspecteurs ont constaté, au niveau de la motorisation de la pompe primaire n°1, que des gaines de protection de câbles électriques étaient défectueuses ; ils ont également constaté des égouttures importantes dhuile. 

Demande B1 : je vous demande de m**indiquer quel traitement de ces anomalies vous** 
effectuez. 

�
Les inspecteurs ont constaté la présence dune fuite de liquide boueux au niveau du robinet 2DEG623VD en partie basse du bâtiment réacteur. 

Demande B2 : je vous demande de me préciser la nature de cette anomalie et le traitement réalisé. 

�
Les inspecteurs ont noté que, hors programme de larrêt, une action spécifique de contrôle détat radiologique des locaux était réalisée en relation avec vos services centraux de recherche et développement qui développe de nouveaux outils et méthodes dinvestigations. 

Demande B3 : je vous demande de mindiquer les principales conclusions et actions qui auront pu résulter de ces contrôles. 

## C. Observations

 C1 : De nombreux points « chauds » étaient signalés, essentiellement en partie basse du bâtiment réacteur et parfois avec des localisations très rapprochées les unes des autres. 

Il convient que les intervenants fassent preuve dune vigilance accrue dans ce type de situation. 

�
C2 : La présence sur les installations des agents du SPR, outre les contrôles de radioprotection, doit contribuer au respect et à lamélioration des conditions de sécurité des chantiers. 

�
Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas le 7 décembre 2005. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

Pour le Directeur, L'adjoint au chef de la division de la sûreté Nucléaire et de la radioprotection Signé par : Rémy ZMYSLONY 
Copies : DGSNR FAR - 4ème Sous-Direction IRSN -DSR 