Hérouville-Saint-Clair, le 21 décembre 2004 Monsieur le Directeur du CNPE de PALUEL B. P. n° 48 76450 CANY BARVILLE
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base. Inspection n° INS-2004-EDFPAL-002 du 10 décembre 2004 sur le système de protection intégré numérique (SPIN) des réacteurs N/REF : DEP-DSNR CAEN-2086-2004 Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, et à larticle 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993, une inspection annoncée a eu lieu le 10 décembre 2004 au CNPE de PALUEL 
sur le thème du système de protection intégré numérique (SPIN) des réacteurs. Jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Linspection du 10 décembre 2004 au CNPE de Paluel a porté sur le système de protection intégré numérique (SPIN) de chacun des 4 réacteurs du site. Linspecteur a particulièrement examiné les conditions de maintenance préventive, de maintenance curative, et dessais périodiques de ce système. Il sest également rendu au magasin de pièces détachées pour examiner les conditions de gestion des cartes dalimentation de rechange. Au vu de cet examen par quadrillage, lorganisation mise en place pour la maintenance du système de protection de chacun des réacteurs semble satisfaisante. Un seul écart notable, relatif à la gestion des cartes dalimentation de rechange, a été relevé. Par rapport à linspection 2003-15012 des 28 avril, 15 mai et 11 juin 2003 relative au système de protection neutronique (RPN), qui avait fait lobjet de nombreux constats, linspecteur a constaté une évolution nettement positive. 

CITIS "Le Pentacle" Avenue de Tsukuba 14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex www.asn.gouv.fr

# Direction Regionale De Lindustrie, De La Recherche Et De Lenvironnement Haute-Normandie Division De Caen

## Demande N°1 : Remplacement Des Condensateurs Des Cartes Alimentation En Magasin

Le PBMP PB 1300-AM 849-01 prescrit le remplacement tous les 4 ans des condensateurs des cartes dalimentation du système de protection des réacteurs (RPR) qui sont en magasin. En effet, comme le précise la doctrine D564-91/5003 du SPIN (voir en p. 26 et 27), toutes les alimentations font appel à des condensateurs électrolytiques de forte capacité à durée de vie limitée et dont la dégradation peut conduire à un court circuit. Leur durée de vie, qui est mal connue, et dautant plus réduite quils se trouvent hors tension, ce qui est le cas des cartes de rechange. Pour ces cartes de rechange, la durée de vie est limitée à 4 ans si on ne les régénère pas périodiquement par une remise en tension progressive. Le site na pas identifié lexistence de cette prescription du PBMP et ne sest donc pas organisé pour garantir son respect. Ceci a été vérifié auprès du service automatisme ainsi que par une visite du magasin. Ceci a fait lobjet du seul constat décart de linspection. Le contrôle par sondage réalisé dans le magasin par linspecteur sur 5 alimentations de rechange de type module de coupure 17V T3 4,5 V na toutefois pas révélé danomalie car toutes les cartes sont revenues de réparation entre 2001 et 2003, avec remplacement des condensateurs par des modèles à longue durée de vie. Cependant, il convient de noter que le magasin a déjà un outil qui lui permet de gérer de tels problèmes de vieillissement pour certains composants de pièces de rechange mécaniques. Nos interlocuteurs ont indiqué que cet outil pourrait donc être également utilisé pour la gestion des condensateurs des cartes dalimentation des « systèmes en R » (RPR, RPN, RGL). 

 
Signalons enfin que vous venez de recevoir une doctrine relative aux condensateurs électrolytiques, référencée D 4550.03-04.2802 ind. 1 du 5/11/04, et dont vous vous apprêtez à étudier le caractère applicable afin de la décliner en prescriptions locales de maintenance. A.1 Je vous demande de mindiquer quelles mesures seront prises, et sous quelles échéances, pour respecter lensemble des prescriptions relatives aux changements de condensateurs sur les systèmes en R. 

B. Compléments dinformation Sans objet. 

## C. Observations Observation N°1 : Bilan De Santé Périodique Sur Le Spin

Depuis 3 ans, le CNPE réalise tous les ans un bilan de santé annuel du RPR, sous forme de « fiche de santé matériel ». Le premier bilan est remonté jusquà lannée 1999, ce qui permet davoir une vision sur 5 ans déjà. De façon étonnante, ce bilan nest fait en application daucune instruction nationale, ni a fortiori selon un canevas qui serait fourni par les services centraux dEDF. C.1 Cette initiative locale doit toutefois être encouragée en tant que bonne pratique. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. Pour le Directeur et par délégation, Le chef de division, SIGNE Olivier TERNEAUD COPIE : 

| DGSNR/PARIS :   | M. le Directeur           |
|-----------------|---------------------------|
| DGSNR/FAR :     | 2ème sous-direction       |
|                 | 4ème sous-direction       |
| IRSN/FAR :      | M. le Directeur de la DSR |
| DSNR CAEN :     | Classement VDS            |
|                 | Chrono                    |

4