 Division de Caen Hérouville-Saint-Clair, le 6 décembre 2010 N/Réf. : CODEP -CAE-2010-065050 
 
Monsieur le Directeur de létablissement AREVA NC de La Hague 50 444 BEAUMONT HAGUE CEDEX
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base. Inspection n° INS-2010-ARELHF-0008 du 18 novembre 2010. Monsieur le Directeur, Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) concernant le contrôle des installations nucléaires de base prévu à larticle 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, une inspection a eu lieu le 18 novembre 2010 à létablissement AREVA NC de La Hague, sur le thème des « fonctions supports dont alimentations électriques et fluides ». Jai lhonneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Linspection du 18 novembre 2010 avait pour thème principal les fonctions supports dont les alimentations électriques et les fluides sur le périmètre DI/PE1. Les inspecteurs ont successivement examiné lorganisation actuelle de lexploitant et celle projetée dans les prochains mois, les dispositions mises en uvre à la suite des défaillances de plusieurs groupes électrogènes du Groupe de Secours de lalimentation 15kV de lusine UP2-400 ainsi que divers points concernant les alimentations en fluides généraux et les effluents. 

Au vu de cet examen par quadrillage, lorganisation définie et mise en uvre sur le site pour lalimentation électrique semble satisfaisante. Lexploitant a géré correctement les évènements successifs de défaillances de groupes électrogènes de secours de lalimentation 15kV. Cette inspection na pas fait lobjet de constat décart notable. 

## A.1. Groupes Électrogènes Mobiles Du Poste P6

Dans le cadre des actions compensatoires mises en uvre pour palier lindisponibilité des groupes électrogènes de la Centrale de Secours 15kV, des groupes électrogènes mobiles ont été raccordés aux postes P05, P6 et P10. A ce jour, lensemble des groupes électrogènes de la Centrale de secours nétant pas encore disponible, le poste P6 reste secouru par deux groupes électrogènes mobiles. Lors de leur visite, les inspecteurs ont relevé que les groupes électrogènes mobiles et leur réservoir de gas-oil associé étaient bien équipés de systèmes de rétention. Lensemble des installations est cependant installé sur une aire non-étanche nassurant pas une rétention en cas de fuite notamment au niveau du flexible dalimentation des groupes en carburant. Je vous demande de mettre en place un dispositif permettant déviter toute pollution accidentelle des sols au droit des installations mobiles (groupes électrogènes, réservoirs et équipements associés) raccordées au poste P6. 

## A.2. Contrôles Périodiques

Les inspecteurs ont vérifié la bonne réalisation de certains contrôles mentionnés dans le chapitre 9 des RGE2 relatif aux Contrôles, Essais périodiques et Maintenance. En ce qui concerne les exutoires des eaux pluviales, des contrôles trimestriels de report de la mesure du pH sont effectués. Sur la fiche de contrôle, du dernier contrôle de la mesure du pH, de lunité 9940, référencée 9940AE02, situé en aval du barrage des Moulinets, le report de la mesure en salle de conduite na pu être vérifié, lopérateur ne « disposant pas de téléphone ni de réseau ». 

Je vous demande de vous assurer que lensemble des contrôles tels que mentionnés dans vos RGE soient bien effectués quelles que soient les conditions. 

## A.3. Mise À Jour Des Rge

Dans lobjectif de diminution des émissions de dioxyde de carbone (CO2), des travaux ont été réalisés en 2009 afin de raccorder le préparateur deau surchauffée de la centrale de production de calories (CPC) à la chaudière électrique de la CPUS (centrale de production des utilités sud). La description de la production de leau surchauffée qui figure au chapitre 1 des RGE du secteur DI/PE, est donc à faire évoluer. 

Par ailleurs, la description des Cobenades3 au chapitre 1 des RGE, nest pas très explicite. Ils ne sont cités que pour les exutoires des eaux à risque et napparaissent pas dans la description des autres exutoires (eaux pluviales, eaux industrielles et domestiques). La description du fonctionnement du traitement des eaux domestiques doit également faire lobjet dune mise à jour, compte tenu de la mise en place dune station de traitement qui se substitue au lagunage. 

Je vous demande de mettre à jour le chapitre 1 des RGE du secteur DI/PE pour prendre en compte les évolutions des installations et compléter la description des exutoires des eaux gravitaires. 

## B. Compléments Dinformation B.4. Dégradations Des Membranes Des Bassins De Retenue Des Eaux

Sur le tableau des indisponibilités situé en salle de conduite des installations de DI/PE, il est mentionné deux interventions qui concernent des dégradations des membranes assurant létanchéité du bassin des eaux GR4 Nord Est et du bassin des eaux pluviales Est. Le bassin GRNE présente une fuite qui a été détectée au niveau des drains situés sous ce bassin. La membrane du bassin des eaux pluviales Est a été endommagée lors dun épisode de grand vent alors quil avait été vidangé pour effectuer son curage. 

Je vous demande de mindiquer quelles sont les actions mises en uvre pour la réparation des dégradations relevées. Dans le cadre du retour dexpérience, vous me préciserez les opérations envisagées pour assurer de la bonne tenue des membranes en place dans les autres bassins du site et vérifier leur degré de vieillissement. 

C. Observations Sans objet 
 �
 Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas **deux mois**. Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. 

 Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

Pour le Président de lASN et par délégation, Le Chef de division, SIGNEE PAR 
Thomas HOUDRÉ