DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT
RHONE-ALPES
Division de Lyon
N. Réf. : 03/0657 Monsieur le directeur CNPE du TRICASTIN BP 9 26130  ST PAUL TROIS CHATEAUX Lyon, le 23 juin 2003 OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base CNPE du Tricastin Inspection n°2003-080-12 Maintenance des tableaux électriques Monsieur le directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié et à larticle 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, une inspection courante a eu lieu le 11 juin 2003 au CNPE du Tricastin sur le thème « Maintenance des tableaux électriques ». Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

## Synthèse De Linspection

Linspection a concerné la maintenance et lexploitation des tableaux électriques. Les inspecteurs ont examiné lorganisation mise en uvre par le site en ce domaine, lexploitation du retour dexpérience ainsi que le respect du référentiel pour les opérations de maintenance et les essais périodiques. Cette inspection, dont le résultat est globalement positif, na pas fait lobjet de constat notable.

## A. Demandes D'Actions Correctives Néant B. Compléments Dinformation

Les inspecteurs ont noté que lessai périodique LGI 20 réalisé sur la tranche 1 a donné lieu à la demande dintervention (DI) n°591316 afin de vérifier pourquoi lalarme de délestage des chaudières auxiliaires XCA 001 GV nest pas apparue dans le système de traitement des informations (KIT). Les inspecteurs ont examiné lordre dintervention (OI) correspondant
(n°R0029511) qui est à létat soldé et qui explique que cette alarme nest pas apparue au KIT car elle était déjà présente.

1. Je vous demande de m**informer de la raison de la présence de cette alarme et de**
vous positionner sur la compatibilité de cette indication au KIT avec la réalisation de lessai périodique LGI 20.

Le dépassement de la température maximale autorisée dans les locaux électriques (40°C) fait apparaître lalarme DVL001AA en salle de commande. La fiche dalarme correspondante précise que lalarme est activée lorsque le stat DVL 205 ST envoie linformation dune température supérieure à 25°C.

2. Je vous demande de bien vouloir me préciser la position exacte de ce capteur ainsi que le lien entre son seuil et la valeur limite de 40 °C.

## C. Observations

Les inspecteurs ont noté que le site avait mis en uvre depuis peu une analyse systématique des événements fortuits et en particulier une analyse de tendance des défauts disolement, afin de détecter une éventuelle augmentation de ces défauts ou une éventuelle origine commune.

Vous voudrez bien me faire part de vos éventuelles observations concernant ces derniers points dans un délai qui nexcèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, léchéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation ladjoint au chef de division Signé par Patrick HEMAR

## Fiche De Mise A La Signature D'Une Lettre De Suites Dinspection

Code : 2003-080-12... Date : 11/06/03 Site : Tricastin... Thème :Maintenance des tableaux électriques (Priorité SD2 2003)

OUI NON

| Consultation :                                      | Autre inspecteur   | �   | �   |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|
| Chargé de site DRIRE                                | �                  | �   |     |
| Chargé d'affaire DGSNR                              | �                  | �   |     |
| (Obligatoire pour SD1 et SD3) Chargé d'affaire IRSN | �                  | �   |     |
| (Facultatif)                                        |                    |     |     |
| Observations prises en compte                       | �                  | �   |     |
| Si non, pourquoi :                                  |                    |     |     |

Date : Visa du rédacteur :