DIRECTION REGIONALE DE LINDUSTRIE, 
DE LA RECHERCHE ET DE LENVIRONNEMENT 
RHÔNE-ALPES 
Division de Lyon 
N. Réf. : 04/0271 Monsieur le directeur CNPE DE CRUAS BP 30 07350 CRUAS Lyon, le 25/03/2004 OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base CNPE de Cruas  Tous réacteurs (INB n° 111 et 112) Inspection n° INS-2004-EDFCRU-0010 Génie Civil Monsieur le directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié et à larticle 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002, une inspection a eu lieu le 18 mars 2004 au CNPE de Cruas sur le thème « Génie Civil ». Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

Linspection du 18 mars 2003 a porté sur le thème du génie civil. Les inspecteurs se sont intéressés à lorganisation du site en la matière et à lapplication du référentiel. Ils se sont également penchés sur la maintenance du génie civil et des tampons daccès du matériel, ainsi quau système dauscultation de lenceinte et ont procédé à une visite sur le terrain. 

Les inspecteurs ont relevé un constat sur labsence de justification dun écart dintégration du programme de base de maintenance préventive (PBMP) n°900 AM-124-01. Les inspecteurs ont également fait le constat dune infiltration deau dans un joint « waterstop » du voile périphérique de la tranche 1, constat que le CNPE avait fait quelques jours auparavant dans le cadre de la recherche des causes de la présence de tritium dans la nappe phréatique. Les inspecteurs nont pas relevé décart dans la réalisation des opérations de maintenance dans le domaine du génie civil. Lassurance qualité de ces activités doit toutefois être renforcée. 