# Direction Regionale De Lindustrie, De La Recherche Et De Lenvironnement Basse-Normandie Division De Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 21 décembre 2004 Monsieur le Directeur de lEtablissement COGEMA de La Hague 50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX
OBJET : Contrôle des installations nucléaires de base. Inspection n° INS-2004-COGLHF-0018 du 23 septembre 2004. Alimentation en fluide. Electricité. N/REF : DEP DSNR CAEN/2085/2004. Monsieur le Directeur, Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à larticle 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, et à larticle 17 du décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 modifié, une inspection annoncée a eu lieu le 23 septembre 2004 dans létablissement COGEMA de La Hague. Jai lhonneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de linspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. 

## Synthèse De Linspection

 Linspection du 23 septembre 2004 était une inspection à caractère général avec pour thème lalimentation électrique de lusine UP2 400. Elle a porté uniquement sur la centrale 15 kV. Le fonctionnement de linstallation actuelle depuis le réseau RTE jusquau sous poste 10-10 en fonctionnement normal et dégradé a été abordé. Les autres points regardés sont : linterface entre le secteur industriel qui gère lalimentation électrique (DI/PE) et les ateliers alimentés, lexploitation des installations en cas de perte des alimentations électriques, la formation et lhabilitation du personnel DI/PE, la maintenance des générateurs électriques de secours et de troisième secours ainsi que la maintenance préventive des batteries associées au bâtiment CPC (Centrale de production de calories). Globalement, les inspecteurs ont eu une bonne impression de lexploitation DI/PE en ce qui concerne lalimentation en électricité. Par contre, ils ont constaté la difficulté pour la Direction du maintien en conditions opérationnelles (DMCO) à retrouver les contrôles de maintenance réalisés et à expliquer certaines annotations sur les fiches de contrôle. Un constat notable a été rédigé à ce propos. 

/
CITIS "Le Pentacle" Avenue de Tsukuba 14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex www.asn.gouv.fr

## A.1. Détecteur Incendie

 Dans le local onduleur du bâtiment CPC dédié au contrôle commande, la détection incendie au dessus de londuleur 101.1 nest pas repérée par un numéro didentification. De plus celle ci est mal accrochée au plafond. Je vous demande didentifier ce détecteur incendie et de le fixer correctement. A.2. Batteries des moto compresseurs des groupes électrogènes de secours Dans la salle des moto compresseurs destinés au démarrage des groupes électrogènes de secours, les batteries des moto compresseurs sont posées à même un platelage sans bac de rétention ni fixation. 

 Je vous demande de justifier labsence de fixation des batteries et labsence du bac de rétention sous ces batteries ou d**effectuer les corrections nécessaires.** 

## B. Compléments Dinformation B.1. Essai De Perte Totale Dalimentation Électrique

Le dernier essai de perte totale dalimentation électrique a eu lieu le 2 décembre 1999 dans le cadre du passage à lan 2000. Après cet essai, riche en enseignements, vous vous étiez engagé lors de linspection du 12 janvier 2000 à refaire ce type dessai avec une périodicité de deux ans. Près de cinq ans après, lexpérience na pas été renouvelée. Aujourdhui avec la nouvelle organisation du site suite au projet SITOP, il conviendrait de tester de nouveau cette situation dégradée. Je vous demande de confirmer votre intention de réaliser des essais périodiques de perte totale dalimentation électrique sur lEtablissement, de minformer de la date du prochain essai, et de la périodicité qui sera retenue pour ce type dessai. 

## B.2. Bilan De Puissance

 Toute évolution dans la distribution électrique est soumise à lavis de DI/PE via la procédure : « demande de modification du bilan de puissance » HAG 0 0000 88 00450. Une note bilan de puissance des équipements repris en secours en cas de perte du 15 kV a été écrite en 1997, elle na pas été révisée pour prendre en compte les modifications des nouveaux ateliers. Je vous demande de réviser la note bilan de puissance des équipements repris en secours en cas de perte du 15 kV qui date de 1997 en prenant en compte toutes les modifications effectuées depuis cette date. 

 B.3. Maintenance préventive et enseignements des essais périodiques de fonctionnement des groupes électrogènes de la centrale P0 Je vous demande de me communiquer en début dannée 2005, les enseignements que vous avez pu tirer pour 2004 des essais périodiques de fonctionnement des groupes électrogènes de la centrale P0. Ce retour dexpérience devra traiter des essais individuels et densemble. Les résultats des essais de maintenance préventive concernant lhuile du groupe électrogène de secours 15 kV DA4 nont pu être présentés le jour de linspection. 

 Je vous demande de me communiquer en début dannée 2005, les justificatifs de la réalisation de la maintenance préventive annuelle prévue dans le CDM HAG 04701985094300 CA15 CF27 DA4 (circuit de graissage EM 006) pour les années 2003 et 2004. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui nexcèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et den préciser, pour chacun, léchéance de réalisation. Je vous prie dagréer, Monsieur le Directeur, lassurance de ma considération distinguée. 

 
 Pour le Directeur et par délégation, le chef de division, SIGNE Olivier TERNEAUD 

## Copies :

DGSNR/PARIS : M. le Directeur 

| DGSNR/FAR :   | 1ère sous-direction       |
|---------------|---------------------------|
|               | 4ème sous-direction       |
| IRSN/FAR :    | M. le Directeur de la DSU |
| DSNR CAEN :   | Classement VDS            |
|               | Chrono                    |
|               |                           |
