xx专用汽车有限公司坐落于北京市经济开发区内,本次工程为厂区一期工程的室外周界报警系统.为了防止有人利用休息时间进入厂区进行盗窃行为,需要对厂区周界做报警防范.保安人员在发生情况时可以准确,迅速的赶到现场.
 本工程为xx专用汽车有限公司周界报警工程,在厂区周界安装红外对射报警探测器8台,依据不同的长度选择不同型号的报警探测器,即满足实际需求又节省了投资.针对杏耀官网直达网站工程的具体情况,设计中主要考虑如下几点:
 先进性
 该系统应体现当代电子技术发展水平,并根据现代电子技术发展趋势,确保系统各种功能齐全,在近几年中技术继续处于领先地位,3-5年之内不显落后并随着科技的发展能不断改进完善.
 可靠性
 由于该系统主要用于安全防范领域,所以确保系统本身具有很高的工作安全可靠性,能够保证长时间无故障工作,单个器件突发故障不会影响整个系统正常工作,且系统应具备良好防范功能.
 经济实用性
 当今应用于安全防范领域的设备器材品种繁多,性能,价格差别很大.在首先确保系统先进,可靠性的基础上,我们还应该本着为用户负责的原则,使系统具有较高的性能价格比.同时各种功能都应具有其经济实用性,减少浪费投资.
 本方案综合考虑各种因素,采用高科技电子,计算机处理技术及现代化通讯技术,选用发达国家高性能优秀器材,和国内先进设备,使系统达到安全可靠,技术先进,功能齐全,性价比高,操作维护简便.
 二,设计依据与规范
 应甲方的要求,根据国家的有关法规,拟定了创新科技有限公司报警系统工程的设计方案.
 l 甲方的布点要求
 l 安全防范工程技术规范(GB50348-2004)
 l 建筑电气设计规范(JGJ/T16 - 92)
 l 安全防范工程程序与要求(GA/T 75 - 94)
 l 安全防范系统验收规则(GA308-2001)
 l 入侵报警系统技术要求GA368-2001
 l 防盗报警中心控制台GA/T16677-1996
 l 防盗报警控制器通用技术条件GB 12663-2001
 三,设计范围及系统功能
 依据xx专用汽车有限公司的实际情况,业主需要及使用功能可分区域进行报警防范.主要考虑在厂区周界安装2光束红外对射报警探测器,探测范围30到100米,工程共计红外对射报警探测器8台.
 系统运行中,前端探测器检测到报警信号时,通过报警线缆将信号传输回报警主机,报警主机驱动警号发出报警声音,提醒保安人员采取相应措施.
 系统原理图如下
 四,系统设计主要技术指标
 序号
 项目
 系统性能指标
 1
 系统最大配置容量
 16防区
 2
 系统设计容量
 16路
 3
 系统设计防区数
 16防区
 4
 系统目前接入的各类报警信息数量
 16点
 5
 系统入侵探测率
 100%
 6
 系统漏报率
 0
 7
 系统误报警
 日平均为探测器输入总数的0.5%次
 8
 报警响应时间
 ≤2秒
 五,系统设计说明
 l 防盗功能:当犯罪嫌疑人企图在非工作时间进入,实施盗窃时,探测器产生报警信号,监控管理中心收到报警信号产生报警,提醒值班人员有紧急情况发生,报警控制器显示报警防区,并显示报警信息,保安人员迅速赶到出事地点处理报警事件.
 l 可靠性:系统所选用的设备均有法定检测机构的检测报告,平均无故障时间高,且系统集中供电,在中心设备配后备电池,保证系统在断电状态下,正常工作8小时.
 l 入侵报警响应时间小于2秒.
 l 报警无漏报,每年探测器误报次数少于4次.
 六,主要设备
 1.报警主机(GC-238W/GC-2316W)
 多功能智能防盗报警控制主机采用先进的微处理技术作为控制核心,集成度高,可靠性强,具有多种灵活接口,能同时储存6组报警电话号码和3组中心号码(如管理中心,固定电话或移动手机号码),通过电话线通讯网络传递报警信息.产品适用于家庭,住宅小区,别墅,营业场所,金融系统,机关事业单位,工业区,学校,图书馆,医院等诸多领域;安装容易,操作简便是广大用户理想的选择
 技术指标
 s 高速数字通讯方式,兼容ADEMCO4+2,CID数字通讯协议;向报警中心报送信息.
 s 可配八路输出模块,可以自定义输出方式:联动输出;远程控制输出
 s 可对系统进行各种编程设置,如报警声方式,防区类型,录音,监听,远程控制,报警电话号码,电话线检测等.
 s 有线,无线兼容.
 s 安装员密码,主密码各1组6位数可自行修改,15组子密码均可按需设置,提高安全性.
 s 可设置6组报警电话号码(固定电话或移动手机号码)和3组报警中心电话号码.警情触发时,循环拨号.
 s 8种布防方式:离去布防,周界布防,延时布防,远程布防,单防区布防,强制布防,定时布防,遥控布防.
 s 6种撤防方式:单防区撤防,密码键盘撤防,远程撤防,接警撤防,定时撤防,遥控撤防.
 s 8种防区类型:即时防区,延时防区,24小时防区,周界防区,火警防区,煤气防区,校验防区,旁路防区.
 s 接警时,可监听现场,驱动现场警号响.
 s 内置录音模块,可录10-20秒语音,进行语音提示报警.
 s 可自定义报警延时及鸣笛时间.
 s 存储50条事件记录,可查询防区报警及布撤防信息.
 s 可用遥控器进行布防,撤防,紧急报警等操作.
 s 可用主机键盘快捷键操作,简单方便.
 s 具有电话线故障检测功能,如电话线被剪断或短路,系统将发出警报声.
 s 具有电话线抢线功能,确保报警拨号优先.
 s 主机具有充电电路,可内置DC12V 密封铅酸电池,停电不停机.
 s 具有"看门狗"功能,防止死机.
 基本配置
 2.红外对射报警探测器(ABE-100/150/250)
 性能特点
 l 抗强光达50,000LUX,内置自动调节强光过滤系统,避免受强光或汽车灯光的影响
 l 独特的光学设计:光电射束可穿透多层玻璃特殊的抗环境(如雨雪)等能力
 l 全密封防雨(雾),防尘(虫)等的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作
 l 当遇到浓雾或天气恶劣时探测器会自动增强灵敏度(AGC电路)
 l 采用双元非球面二次聚焦光学透镜实现以及总线控制技术
 l 自动环境识别电路(EDC),可以避免墙壁等反光干扰
 l 模块化的设计便于探测器的添加及层叠
 l 水平/垂直光学角度调整方便,易于校准
 l 具有高水准的抗RFI/EMI能力
 l 独特的数字滤波电路设计
 l 感光余裕度达99%
 l 内置光学瞄准镜
 l 防雷击电路设计
 l C型继电器输出
 l 射束遮断周期可调使其更加灵活适应性更强
 l 专业抗干扰光学外罩
 l 大功率红外发接收对管,低功耗数字变频处理技术
 七,中控室设计
 中心控制室是整个杏耀官网直达网站系统的中心,同时本身的安全防范更应该是非常重视的.在中控室应能方便简洁地完成对整个系统的监视,管理,控制等任务.一旦有任何情况发生,中控室应能尽快作出反应并启动相应设备,通知有关人员和部门做到及时处理.因而,中控室的设计应针对本系统的特点做到操作简单快捷,方便灵活;监测一目了然;报警响应迅速,及时处理;考虑自身安全,确保系统稳定可靠.
 八,管线敷设
 1,传输系统
 报警信号传输采用四芯电缆RVV4*1,为了保证报警信号传输的质量,采用一根电缆贯串始终,以减少由于接头造成的信号衰减或接触不良出现的故障,线缆传输的长度要与线径的规格型号相适应.电缆符合有关国家规范和规定.同时电缆在屏蔽,变曲及防潮等方面具有良好性能.
 电源采用220V交流供电,24V稳压电源位置在中心.
 2,线缆敷设
 电缆的敷设符合有关的电气施工规范或规程.
 管线的敷设以暗埋为主.
 室内传输线路的敷设
 电缆与电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3米;
 电缆与通讯线平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.1米;
 当线路附近有强磁场时,电缆在金属管内穿过,并埋地下.
 1.施工组织机构
 1)项目经理
 公司派驻现场的全权代表,直接负责整个项目的全过程管理.在工作上受公司工程负责人的直接领导,但根据"工程项目"的要求,项目经理须由公司法人代表(或法人代表的委托代理人)以书面形式授权,授权书应提交合同甲方备存.项目经理主要职责有:代表公司协调与甲方,总包,监理及其它设备供应厂家的关系,协调与各相关施工单位的关系;组织相关人员编制施工组织设计;组织与管理施工队伍;布置施工进度计划,材料供应计划;布置施工机械,仪器设备计划;管理工程变更,洽商;代表公司向有关方面提交工程报告;合理安排工程项目的人,财,物等各处生产要素;主持项目部的会议;定期向公司工程负责人汇报工作;主持事故调查工作.
 2)现场工程师
 在项目经理的直接领导下,具体负责项目的技术工作;参加施工组织的编制工作,对工程图纸进行技术解释,说明;协助设计部门进行图纸会审或设计交底,并提出自己的意见;向现场施工班组进行技术交底;对施工中出现的技术问题提出处理措施;负责施工中的技术记录,技术档案编写与整理工作;代表项目经理向监理,总包与甲方编写并递交各种技术报验资料;编制竣工图纸;协助项目经理做好成本管理与竣工验收工作;协助项目经理处理现场事故.
 3)施工员
 在项目经理的直接指导下,编制施工与材料计划;负责并监督材料计划与施工进度计划的实施;协助项目经理作好人力,物力的安排工作;代表项目经理向材料部门递交材料计划并催促其落实情况;制定现场施工纪律,与安全员一起编制文明施工制度,并监督工长对这些制度的执行情况;认真填写施工日志和施工记录,按时汇报施工进度情况及施工现场情况;协助项目经理处理现场事故;负责组织工地相关人员进行规范学习.
 4)质量检查员
 负责整个项目的质量监督工作.对工程各阶段的质量进行检查,监督,确保整个工程的质量;对隐蔽工程进行检查记录,并随工程进度做好各项质量工作报告及各项评议文件;保证工程质量达优良标准,顺利验收.
 5)安全员
 负责整个项目的安全与文明施工.对现场人员进行安全教育,落实安全,文明施工和事故防范措施;检查现场人员,设备的安全和场容整洁问题;做好安全,文明施工检查记录并在现场解决安全,文明施工问题;协助项目经理处理事故工作.
 6)施工工长
 负责落实上级领导分配的各项任务;具体管理施工队伍,对工程的质量,安全与进度负直接责任;时刻掌握现场情况,根据环境条件,灵活安排当天的作业任务;组织开好班前安全会并作好记录;协助现场工程师完成竣工图;协助现场施工员进行日常施工管理.
 3.主要施工方法
 1)施工工艺流程:
 施工准备-→进场-→现场勘察测量-→钢管敷设-→电缆敷设-→线路测试-→接线箱安装-→现场设备安装-→监控室设备安装-→系统接地装置安装-→设备接线-→调试准备-→系统调试-→系统试运行-→系统验收-→技术培训.
 (具体作法及要求,在队伍进场前应进行详细的技术交底.)
 2)管线施工方法
 a)钢管内穿电缆
 (1) 按设计要求,确定待敷设钢管的路径,走向,管径及人孔位置,在电缆拐弯处应作上标志,电缆接头处应采取防尘防潮措施.电缆的弯曲半径应大于电缆直径的15倍.电源线与信号线,控制线分开敷设.
 (2) 敷设管道电缆,应符合下列要求:先清扫管道,后穿线;穿放电缆时,宜涂抹黄油或滑石粉;管口与电缆间应衬垫铅皮,铅皮应包在管口上;管内电缆应保持平直,并应采取防潮,防腐蚀,防鼠等措施;管道电缆在引出地面时,均应采用钢管保护,钢管伸出地面不小于2.5米,埋入地下宜为0.3~0.5米.
 b)电缆敷设的注意事项
 (1) 电缆长度应逐盘核对,并根据设计图上各段线路的长度来选配电缆.尽量避免电缆的接续;当电缆接续时,应采用专用的接插件.
 (2) 钢管里外均防腐,外刷2层沥青漆,钢管连接采
 (3) 用套管焊接,焊接饱满,严密无漏缝;若采用镀锌钢管,在镀锌损坏处,均须作防腐处理.
 3)系统调试
 系统调试是一项很复杂又非常重要的环节,是保证系统运行良好,充分发挥设计功能的基础性工作,因此对系统调试必须认真对待,仔细分析,直至达到最佳效果并满足设计要求为止.
 a)安装质量复查:
 (1)调试前应先检查线路,对错接,断路,短路,接地,虚焊等进行有效处理.
 (2)现场部件与监控室设备应按规范与设计要求安装完毕,安装位置,高度,角度等均应正确.
 (3)各种接地保护装置均施工完毕,监控室电源到位,供电电压正常.
 b)硬件,软件调试:
 (1)电源检测.接通控制台总电源开关,检测交流电源电压,检查稳压电源电压表读数;合上分电源开关,检测各输出端电压,直流输出极性等,确认无误后,给每一回路通电.
 (2)调试工作应分区进行,由小到大,报警系统通电后,应按"防盗报警控制器通用技术条件"的有关要求及系统设计功能检查系统工作状况.主要检查内容有:
 ◆ 报警系统的报警功能,包括紧急报警,故障报警等功能;
 ◆ 自检功能;
 ◆ 对探测器进行编号,检查报警部位显示功能;
 ◆ 报警控制器的布防与撤防功能;
 ◆ 报警记录功能;
 ◆ 电源自动转换功能.
 调节探测器灵敏度,使系统处于最佳工作状态.将整个报警系统连续通电24小时,观察并记录其工作状态,如有故障或是误报警,应认真分析原因,做出有效处理.
 (3)进行现场试验和设置,是否达到系统要求的功能,如有故障,应认真调整.
 4)系统试运行
 系统调试完成后,向甲方提供调试报告,开始进入试运行状态,试运行时间为1个月,如其中出现问题,可当时解决,试运行是系统进入正式交付使用前的最后测试,便于发现和解决遗留问题和隐形故障,试运行期满后,如无问题,即可交付甲方验收和使用.
 4.质量目标及其控制措施
 1)质量目标
 l 工程一次验收合格率100%,工程合同覆约率100%.
 l 本工程项目安装完成,竣工交付甲方使用时,质量达到合同范围内全部工程的使用功能,且符合设计方案,设计图纸和设计变更要求.
 l 所有设备安装调试符合有关规范要求.
 l 系统能达到设计方案所要求的功能,并能顺利通过验收.
 2)质量控制措施
 l 遵循"质量第一"与"用户至上"的原则,严格按设计图纸﹑规范施工,执行国家现行的"工程质量检验评定标准".
 l 奖优罚劣,质量一票否决权,按专业制定施工方案或施工技术措施.
 l 严格质量检查监控﹑坚持自检﹑互检﹑交叉检,项目经理部组织专业检查和定期质量检查.
 l 建立质量管理点,对需重点控制的关键部位或薄弱环节,在项目质量计划中列出,按照"过程质量控制程序"管理,使工序始终处于有效的受控中.
 l 认真执行质量监督站的各项规定,资料做到与工程同步,并真实﹑准确,字迹清楚﹑内容完整﹑签字齐全.
 l 材料采购:工程所需的管材,管件,线材,线盒等均由项目工程师提出清单,由材料员采购,订货前材料员必须前往供货单位先验货后定货.每种货物都必须有相关的产品合格证,杜绝不合格的产品流入施工现场.
 l 所有设备,器件必须有出厂标牌和合格证,没有标牌的应退换.
 l 安装完成后,首先进行检测,调试,并做好调试记录,作为竣工资料保存.
 l 系统调试好后,要成立自检小组,按杏耀官网直达网站规范进行全面验收一至二次,以确保建设单位和有关部门验收一次合格通过.自检时应填写检测记录,各方面签字盖章后存档.自检后填写系统竣工表和竣工报告,向甲方申请正式验收.
 5.工期要求及进度控制措施
 1)工程连续工期为10天(不含试运行时间).
 2)进度控制措施:
 确定好项目领导班子,明确分工,了解工程进度,熟悉现场情况,做好后勤安排.
 做好设备材料定货,进料,管理工作首先对根据设计要求选定的设备进行订货,计算好工期,确保不会因设备不到位而影响工期;组织好材料供应,对工程中需要预先购置的辅助材料先行购买,联系物美价廉的供应商确保材料提前到位,做好物资管理工作,对现场物料派专人进行管理,登记,记录好耗材的用量和库存量,便于及时采购补充.
 组织好施工队伍:杏耀官网直达网站工程项目是属高科技先进水平的系统,因此施工队伍组织的好坏是决定工程质量,工程进度的根本保证.我公司具有自己专业的施工队伍,并组织公司技术骨干担任工程的施工工作,从人的素质和管理上确保质量和施工安全.
 3)加强施工现场管理
 施工现场指派专门的项目负责人和管理人员,做好工程进度安排,工程进度表格化,每天填写施工日志和施工详表,加强内外调度能力和协调能力,每天早安排,晚总结,让每个工组和个人都明确当天的工作量,不窝工,不浪费工时,按照计划任务认真完成,保证整个施工工期.
 6.安全生产及保密措施
 1)安全生产保证措施:
 l 进入施工现场,必须遵守现场的安全消防制度,佩戴安全帽,统一着装.
 l 每日施工前,施工负责人要根据当天的施工特点做口头安全和消防交底,并填写"班前安全讲话记录"施工中要精神集中,不嬉戏打闹,每项工作均应遵守相关的安全操作规程,酒后不能作业,违反者应予停工.
 l 施工现场内要注意各种危险讯号及标志.
 2)工程保密措施
 l 设计方案和施工图纸属保密文件,工程施工后所有文件档案交甲方;
 l 严格遵守建设方的各种保密要求,保密工作由公司法定代表人负总责,项目经理直接管理;
 l 选择政治思想可靠,品行端正的工作人员,所有工作人员必须证件齐全,有效,交甲方备档;
 l 所有进入现场施工人员必须具备甲方签署的出入证和配戴公司的工作证及介绍信.
 l 施工现场统一管理,穿工作服,配工作证,定时上下班,统一作业,不擅自脱岗和滞留.
 l 严格保管好图纸,资料,图纸资料的借用,复印必须征得主管人员的批准,并登记备案;施工图纸每天收工清场前认真清点无误后上交主管人;
 l 系统调试人员要认真保管好软件资料,必要时应设置密码保护.
 3)成品保护措施:
 l 要严格按图,按工艺标准施工,施工中要严密配合相关工种进度,不应颠倒工序,不得随意损坏结构和装饰.
 l 穿线接线﹑焊接施工中,要注意不得污染或损坏原有建筑.
 l 仪器,设备的搬运﹑贮藏﹑安装均应轻拿轻放,妥善保管,精心施工,以免造成损坏或丢失.
 九,售后服务承诺
 1.售后服务承诺
 l "365天24小时全天候"售后服务体系;
 l 遵循ISO9001服务质量管理规范;
 l 无与伦比的地利之便,无论节假日,实行报修电话随时响应,报修后4小时到达现场,一般故障1小时内排除;
 l 专人,专车,专线服务;
 l 先处理问题,后区分原因;
 l 定期巡检;
 l 设备投入运行后,每季度回访业主一次;
 l 系统竣工验收合格后,系统保修期1年;
 l 质保期满后,本公司仍保证提供及时的,不低于上述水平的维修服务;
 l 在本市为业主设立可供3年连续使用的备品备件库;
 l 本公司指定专门客户服务经理,且该客户服务经理具有5年以上管理和售后服务经验,接受过北京市技防办培训并且取得相关证书.
 2.售后服务流程及工作要点
 服务项目和内容
 序号
 项目
 内容
 1
 定期巡检
 系统正常运行情况下,本公司每月主动上门对系统进行巡检和维护.包括系统的维护,隐患故障的排除和主要设备的保养.
 2
 接到业主通知
 到达现场时间
 全年365天24小时接受报修通知.随时响应.
 4小时内到达现场.
 3
 一般故障维修时间
 可在当时当地排除的一般故障,维修时间不超过1小时,对于常用易损器材,采用替换式服务,维修工程师携带备品,备件到达现场.
 4
 重大设备故障
 维修时间
 当重大设备出现当时当地不可排除的故障时,一般争取在2小时内恢复使用.
 5
 专备品备件库
 在本市为业主设立可供3年连续使用的备品备件库.备品备件库实行科学管理,随时响应服务保障的要求.
 6
 提交维修维护报告
 时间计划
 每次维修维护之后,维护人员在现场填写维修维护报告并当时交由雇主代表签字确认.
 7
 业主员工培训
 时间计划
 工程竣工验收前,按照本公司的培训程序对业主员工代表进行系统操作和维修培训课程,包括提交系统操作简易说明书等;培训时间为不低于2个工作日,也可根据业主要求延长时间.工程交付后,随时接受并解答业主员工提出的有关系统操作,维修等方面的问题.
 8
 维护人员之联络
 方式
 365天24小时全天候售后服务热线电话:13733433797
 9
 维护人员从事同类
 工作时间
 凡本公司工程维护人员均须具备杏耀官网直达网站工程经验3年以上,
 10
 其 它
 1,本公司售后服务有标准流程,专用车辆,专业维修工程师.
 2,售后服务监理工程师采用定期或不定期方式进行售后服务检查.
 3.保修服务方案
 3.1. 保修服务承诺
 (1) 系统竣工验收后,我公司与甲方签订质量保证承诺书,保证系统运行的可靠性安全性.
 (2) 系统竣工验收合格后,系统保修期1年,全面按照ISO9001服务质量规范实行国际水准的全天候服务.
 (3) 保修期内,由非人为因素产生的系统工程,设备质量问题,我公司负责免费包修,不收取任何费用.
 (4) 我公司负责系统的终身维护并签订维护协议或合同,费用双方协商.
 (5) 保修期满后,我公司负责系统的升级,改造,联网等后续服务,以优惠的价格为业主服务,并保证与保修期同等的服务质量.
 3.2. 免费维修保养
 (1)在保修期内,本承包单位免费提供所需的工作人员和材料.作一般的定期维修保养,在保修期内均提供24小时维修服务.
 (2)为达到本合约的要求,维修保养工作包括但不限于以下的项目:
 l 为保持系统的正常运作,如有需要时须对设备的组件进行维修或更换工作,包括:提供材料,一般性消耗件,润滑油,清洁剂,过滤器及劳务等.
 l 提供维修保养记录,并把记录书放置于适当地点,以便业主工作人员随时查阅有关设备的维修误差,组件更换次数,检查及维修日期等纪录.
 (3)维修及检查
 l 按照以下要求提供定期维修及检查:
 - 对所有系统设备进行例行检查,以保证系统运作正常.
 - 清理所主要设备.
 - 调试所有设备.
 - 替换所有不正常的弱电设备.
 l 每月的维修检查
 - 清理及润滑有关的设备配件.
 - 清理所有主要设备.
 - 检查所有的仪器是否正常.
 - 与上相同.
 l 半年维修检查
 - 检查有关设备.
 - 更换及维修设备的不正常的配件.
 - 与上相同.
 l 年终维修检查
 - 检查及调校所有系统/设备以保证系统能按照制造标准运行.
 - 检查及调校所有用于系统平衡的阀门.
 - 与上相同.
 (4)在收到紧急事故召唤时,客户服务部门须按正常工作时间1小时之内到场进行抢修工作.
 十一,合理化建议
 1.点位设计建议
 本次工程设计的点位为8个点位,分四个防区(详见点位布置平面图).在办公楼东侧区域设计有两对红外对射探测器0,对办公楼东侧形成整体防护.如果采用沿办公楼安装红外探测器的办法,有以下几点缺点:
 1)土质松软且荒草较多,因土质问题容易引起对射探测器发射端无法对准接受端的问题.而荒草可能引起探测器误报警.
 2)如沿办公楼安装探测器将增加工程成本(需增加红外探测器4对,同时报警主机需换为CK238型).
 3)对办公楼东侧区域进行整体防护便于日后系统扩容.在世华创新公司二期工程中可将东侧红外对射探测器整体移动至新位置,避免了重复投资.
 2.系统联动建议
 湖北老鹰杏耀官网直达网站有限公司原有对周界防护的监控系统,本次工程的周界报警系统如能配合原有的视频监控系统将使公司的杏耀官网直达网站系统更为完善.