简要描述:近年来,我国已经迈入旅游大国行列.厕所是旅游*的基本设施,也是文明的重要窗口,是一个国家和地区文明程度的重要体现.经过多年建设,我国旅游公共服务设施有很大改观,但与游客要求和旅游标准还有很大差距.旅游厕所问题尤为突出.
近年来,我国已经迈入旅游大国行列.厕所是旅游*的基本设施,也是文明的重要窗口,是一个国家和地区文明程度的重要体现.经过多年建设,我国旅游公共服务设施有很大改观,但与游客要求和旅游标准还有很大差距.旅游厕所问题尤为突出.
一体化污水处理设备按工艺流程,可分为七部分:
污水自化粪池流出进入格栅,利用格栅拦截污水中的漂浮物和悬浮物,然后进入调节池,经过调节池调节水量均化水质,之后由污水提升泵将污水提入*酸化池,污水在其内进行水解酸化,将难生物降解的大分子有机物分解为易于生物降解的小分子有机物.同时,接受后续二沉池的的回流污泥,利用兼性微生物,在其内进行反硝化反应,将在O级氧化池中硝化反应产生的亚硝酸盐和硝酸盐还原为N2或N2O,NO.*酸化池出水自流进入O级氧化池,由于污水经过前面的水解酸化,此时污水的可生化性大大提高,利用大量微生物来彻底去除污水中的有机物.同时,利用好氧微生物在其内进行硝化反应,将污水中的氨氮(NH3-N)转化为亚硝酸盐(NO2-)和硝酸盐(NO3-),为*酸化池的反硝化反应提供良好的条件.污水的脱氮机理就是利用A/O生化池中不断循环的反硝化──硝化反应进行的.O级氧化池出水进入沉淀池,进行泥水分离后进入排放池.沉淀池污泥一部分回流至*酸化水解池,其余污泥经气提装置提升至污泥浓缩池进行内消化后定期外运.
旅游景区厕所污水处理一体化设备特点:
1.用成熟的A/O生化处理工艺,具有良好的去除污水中的有机物和较好的脱氮功能,以满足排放标准的要求;
2. 具有较好的耐冲击负荷能力,以适应水质,水量变化的特点;
3.工艺采用前置反硝化,由于脱氮过程中以污水中有机物为碳源进行反应,大大降低有机物,减少后生化处理有机物浓度;
5.充分考虑二次污染产生的可能性,将其影响降低至龙裕低程度;
7. 系统处理设施全部设置在地表以下,不占地表面积,可作绿化,又利于防冻.
(1)*生化池 为使*生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右,池内采用间隙曝气.*生化池的填料采用新型弹性立体填料,高度为2.0米.这种填料具有不易堵塞,重量轻,比表面积大,处理效果稳定等优点,并且易于检修和更换,停留时间为≥3.5小时.
(2)O级生化池 A/O生化池的填料采用池内设置柱状生物载体填料,该填料比表面积大,为一般生物填料的16~20倍(同单位体积),因此池内保持较高的生物量,达到高速去除有机污染物的目的.曝气设备采用鼓风机及微孔曝气器,氧的利用率为30以上,有效地节约了运行费用.停留时间≥7小时,气水比在12:1左右.
(3)沉淀池 污水经O级生化池处理后,水中含有大量悬浮固体物(生物膜脱落),为了使出水SS达到排放标准,采用竖流式沉淀池来进行固液分离.沉淀池设置1座,表面负荷为1.0m3/m2·hr.沉淀池污泥采采用气提设备提至污泥池,同时可根据实际水质情况将污泥部分提至*生化池进行污泥回流,增加O级生化池中的污泥浓度,提高去除效率.
(4)消毒池 消毒池接触时间为30分钟.消毒采用二氧化氯消毒.投加量为4-6mg/L.经过生化,沉淀后的处理水再进行消毒处理.
(5)污泥池 污泥池有效容积8m3沉淀池污泥用空气提升至污泥池进行常温消化,污泥池的上清液回流至接触氧化池内进行再处理,消化后剩余污泥很少.清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部进行抽吸外运即可.
(6)风机房,风机 风机设在风机房内,设有消声设备,因此运行时噪声符合环保要求.
(7)提升泵 提升泵采用抗堵塞,撕裂型WQ潜污泵,具有排泥能力强,无堵塞,能有效通过直径10mm的固体颗粒.调节池提升泵采用两台,分工作泵和备用泵,水泵的启动受调节池浮球控制,浮球开关由全密封的玻璃结构的构成,外部泡沫塑料作载体,浮球根据调节池液位分三只,受控制柜控制.
(8)风机 风机采用型号为HC-25IS产品,该风机噪声小,使用寿命长.系统工艺中采用风机进行鼓风曝气在24小时内交换使用.当调节池水泵停止时,风机间隔2小时曝气0.5小时,每台风机运行24小时自动切换一次,该过程均由控制柜控制.
行污水排放参考GB18918 - 2002"城镇污水处理厂污染物排放标准" 各地区或有不同规定,摄取,分解作用:一体化污水处理设备总投资额很小适于房产物业,小型工厂等社会小额资金投资可以直接有效地利用类似闲散资金,接触氧化床使农村污水中的有机污染物浓度进一步降低,出水CODcr,BOD5去除率达到80%以上.
地埋式污水处理设备注意事项:
1)设备安装之处必须保证下雨不积水,
2)设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下,
3)设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的),
4)设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起.
利用重力作用使接触氧化床出水中比重大于水的悬浮污泥下沉至池底,从而使之从水中去除,污水厂建设势必要占用大面积的土地破坏生态.而随着城市化的进程用地日益紧张,沉降至底部的污泥并自动返回至接触氧化床,以维持接触氧化床的污泥浓度.请咨询当地环保部门.GB18918 - 2002标准主要标准见下表2
O代表好氧处理池.AO工艺是和中集COD,BOD,SS,氨氮,磷等污染物去除为一体的成熟工艺.
旅游景区厕所污水处理一体化设备适用范围:
宾馆,酒店,疗养院,医院,学校,住宅小区,别墅小区,高速服务区,实验室等污水的处理.水产加工厂,畜牧加工厂,鲜奶加工厂等生产废水的处理.