造型优美的假山喷泉,不仅能为城市增添许多灵气,降低周围环境的温度,增加湿度,而且还能产生大量的负离子,现代医学研究表明:空气负离子具有广泛的生物学作用,作用于神经系统可使人精神焕发,心情愉快. 鉴于喷泉的上述优点,将会告诉大家制作假山喷泉的原理以及流程.
假山喷泉制作步骤如下:
喷水池一般要大于射流的高度,即成45°角,以防水溅.就是这样,风大时还是会有水珠飘散.因此水池周围地面要有坡度和粗糙度.特别是室外空旷的地方,要注意这点.如果水质洁净,也可理解为一种趣味参与性.
池底和池壁的颜色,过去常用浅色,白,浅蓝等,以显水清.现在有用深色,甚至全黑的设计.选用深色,喷泉宜用泡沫型喷头,对比之下,更为分明.同样道理,不喷射也要有某项对比色如雕塑,花钵等,以免过于沉闷. 复杂的喷水池,池内各种管线错综复杂.这种状况,喷射时并不为人注意,停喷时就会反映出来,如果水池维修断水,冬季放空,顿杀风景.因此有的喷水池在池中散铺卵石,但此对清洁打扫不利.必要时可于水面下铺放一层卡普隆,玻璃板,只留出灯光和喷嘴地位,或者在池底做凹槽.实在无法解决,就做旱喷泉.
池壁池底宜易于清洁.池底要做出≥0.005坡度向清污口.在北方池壁,最好有一点向外倾角度.池口最好有反边,一是可以防风吹灰尘杂物和雨水倒灌,二是减少喷射的波涌.
一般常见的景观水池深度均为0.6~0.8m,这样作法的原因是要保证吸水口的淹没深度,并且池底为一整体的平面,也便于池内管路设备的安装施工和维护.
只有在为体现亲水特点的浅蝶形池体设计时,才采用吸水坑或泵坑.0.6~0.8m的水深实际上存在着较大的不安全性.同样,在儿童戏水池设计中,一般采用的深度为0.3~0.6m左右,一旦幼儿落入景观池中的将是十分危险的.我们认为较为适宜的水深以0.2~0.4m为宜.这样做的另一优点是,当水质浊度略高的,给人的感觉仍然清澈见底.池壁顶面应可供游人坐下休息,池壁顶面距地面高度一般为0.30~0.45m,除人工湖外,水面以高于地面为宜.若水面水位较低,便会有如临深潭的感觉.从亲水的角度出发,较为合适的尺度是水面距池壁顶面为0.2m较为合理.潜水泵坑或水泵吸水口则只需局部加深以满足吸水条件,泵坑表面可设置篦子,即可遮蔽设备又可作为格栅以阻止大颗粒杂质吸入.从美观的角度出发,池表面应尽量减少外露的管道设备,尤其是垂直设置的溢流管口,它会在水面上升时产生很大的排水吸气声.
假山喷泉根据假山的制作材料不同,分为真石假山喷泉和塑石假山喷泉,一般情况下,真石假山喷泉主要用于制作室内,庭院,花园等地的小型假山喷泉.而塑石假山喷泉主要用于制作广场,景区,公园等地的大型假山喷泉.以下是两种假山的简单制作步骤:
1,真石假山制作:
(1)选择石材:建造假山不必过分追求山石造型,太讲究瘦,漏,透,这样选石的难度比较大.所以应改变原有的看法,树立新的选石观念,按奇,怪,丑的标准选山石.
(2)山石布局:通常有太湖石,灵璧石,斑马纹石,泰山石,石笋,卵石等.对石的形状,色泽,纹理,体量要求较高.常安放于树下,水边,宽阔的场所中,按放置的形式分为特置,散置.
(3)石料加工:石材天然未经加工的占多数,因此必须根据景观要求进行对石材的锯截,连接和粘合,锯截石材用切割机或钢锯进行,也可用锤子敲断理平的方式进行.
(4)假山粘接:现代掇山,广泛使用1:1需要水泥砂浆,勾缝用"柳叶抹",有勾明缝和暗缝两种做法.
2,塑石假山制作:
(1)制作骨架:制作塑石假山骨架有两种方式,一种是用砖或建筑废渣造型,根据模型,砌筑出假山形状即可,称为砖骨架.
(2)铺设钢网:砖基架可设或者不设钢丝网,一般形体大者都必须设钢丝网.钢丝网要选易于挂泥的材料.
(4)假山上色:石色材料,石色水泥浆进行面层抹平,抹光装饰成型.
在实际使用中,应注意各种喷头的特性.一般水膜喷头的抗风性较差,不宜在室外有风的场合使用;而射吸式喷头如雪松或涌泉对水位变化较为敏感,使用时不但要注意水位变化,还要在池体设计上有相应的抑制波浪的措施.如设置较长的溢流堰或水下挡浪墙.但是,也有利于波浪共振这一水力现象建成脉动喷泉的,由规律的波浪涌动使水流喷射有规律地跳跃,高低变化.
目前也有许多高技术喷泉设备,也可以用于水艺景观中.光亮泉和跳泉的射流非常光滑稳定,外观如同玻璃棒一样,可以准确落在受水孔中;跳泉可以计算机控制下,生成可变化长度的水射流;跳球喷泉可以喷出大小可控的光滑水球.它们都极具趣味性,令人过目难忘.大型音乐假山喷泉中所使用的各种高技术喷头和水下运型音乐喷泉中所使用的各种高技术喷头和水下运动机械及控制部件,也是种类繁多,可供广泛选择.
(1)泵的出口连接采用硬管连接形式;
(2)小型潜水电泵随机电缆长度一般不够,有的喷泉工程上泵的连接电缆长度需200 m以上:
(3)为实现喷泉造型的多样性,变幻性,小型潜水电泵并联安装的方式常见;
(4)小型潜水电泵安装完成后,除检修外,一般常年潜在水下.
从运行特点看:
(1)在程控运行方式下,泵的运行过程为:启动一运行一停机一启动.在喷泉系统运行期间,泵每分钟启动数次,处于频繁启动状态;
(2)在音控运行方式下,泵的任一时刻的转速由当时的音乐频率决定,电机变载荷运行.普通泵在程控和音控运行方式下,电机的平均电流通常高于额定电流.
对于水景水位的控制有时是极为重要的.例如,采用雪松喷头,涌泉等射吸式喷头,均对水位的变化十分敏感.水位稍有升降,喷泉高度及水形就会产生很大的变化.为此,应有可靠的自动补水装置和溢流管路,较好的作法是采用独立的水位平衡水池和液压式水位控制阀,并采用足够直径的联通管与水景水池连接.若放在室外,应对水位平衡井进行伪装,如外形做成大树根或假石山等,北方地区还应充分考虑防冻问题.溢流管路应设置在水位平衡井中,由于平衡井一般加顶盖,也可屏蔽溢流和补水噪音.
景观水质首先要求清澈无色无异味.水景观如果没有良好的水质作保证,就谈不上美感.为此,在夏季日照正常的地区,一般7~15天需换水清理一次.其原因一是尘土飘落导致浊度升高,更重要的是因为藻类滋生使浊度与色度影响观感,以至达到感官难以接受的程度.
研究表明,当水中总磷浓度超过0.015mg/l,氮浓度超过0.3mg/l,藻类便会大量繁殖,从而成为水质恶化的首要原因.抑制藻类有效的方法一般是向水中投加硫酸铜,但效果并不显著.就问题的根本解决,仍是如何去除N和P.笔者认为,以优质杂排水为水源,在经过比较完善的中水处理之后,应再增加处理流程,以降低水中N,P浓度,就可以较好地解决这一问题.