场馆照明设计施工综合解决商
 高悬挂荧光灯性能特点:独有的反射器设计,效率可达90-95%;更多灯管配置数量选择,便于灵活布灯和配光设计,实现节能的最大化;配合专业高悬挂长寿命荧光灯管,实现更高流明维持率和更长寿命;高效节能,与传统HID灯具相比,节能可达50-60%.该灯具在舒适,照度,眩光上均优于其它类型灯具,能够为客户带来专业,舒适有照明环境.同时此款灯具还适用于室内网球场照明,室内篮球场照明,羽毛球场照明,室内综合场馆照明等室内运动场馆.
 高效球场LED灯具性能特点:专利"鳍片式"散热结构设计LED散热面积更大,热导性能更佳,不但有效降低了LED结点升温,而且光衰更低寿命更长,同时产品重量更轻,安全使用性能极高,是市场上适合体育照明使用的高科技LED灯具产品.
 照明控制
 1 甲级以上体育馆,体育场,游泳馆的比赛厅照明应设置集中控制系统并设于专用控制室内,通过控制室观察窗应能直接观察到主席台,比赛场地和不低于75%的照明灯具.
 2 比赛照明控制系统应具备以下功能:
 1) 可以对全部比赛厅照明灯具进行任意编组和控制;
 2) 控制主机内应能预置不少于4个不同的照明场景编组方案;
 3) 在集中控制屏上显示全部比赛厅照明灯具的工作状态;
 4)在集中控制屏上显示主供电源和备用电源的电气参数;
 5)在集中控制屏上显示各分支路干线的电气参数;
 6) 电源,配电系统和控制系统出现故障时发出声光故障报警信号;
 3 特级体育设施的照明控制系统宜具备以下功能:
 1) 可根据电源的参数变化发出指令调节照明配电系统的电气参数,以保证稳定的照明效果并延长光源和电器附件的使用寿命;
 2) 对部分灯具配备调光功能,以满足不同的功能需求;
 3) 对部分灯具配备软启动功能,延长光源和电器附件的使用寿命;
 4)自动监测系统谐波,并输出控制信号;
 5) 系统运行记录.
 4 照明控制系统宜采用电子计算机作为控制主机并采用总线式控制网络.
 5 照明控制分组宜符合下列要求:
 1) 控制回路分组不仅要满足不同比赛项目的要求,同时要满足不同照度要求时的合理分配;
 2) 当比赛场地有自然光照明时,控制回路分组方案应与其协调;
 3) 每个分支回路照明装置数量不宜超过8个,且单相电流不宜超过30A;
 4) 不同分支回路不宜附设在同一线管内.