1,溜冰场冰面1200㎡(标准冰场).建议配电总功率:320KW.
2,溜冰场冰面位置必须下凹500mm,用于冰面的制作,以保证完成冰面与附属区域地面保持水平.
3,冰面上方天花的要求:层高5米以上,中空两层或以上设计,采光为佳,夏季阳光直射冰面时采取电动遮阳设备.
5,活荷载:滑冰人数最多可容纳300-400人.
6,动荷载:满载时整冰车重量3193 kg.(进口整冰车,小面积可用国产手推修冰车)
7,冰面及管沟全部做防水处理,防水保护层距地面装修完成面400mm.
8,管沟宽1.2米,上盖盖板,在铲冰车进出口的部分要能承受整冰车的重量, 其余部分能承受人的行走及活动.盖板应可以拆开,便于管道检修,管道内可以加支撑物,但不可破坏防水.
1,附属区面积为500㎡左右,地面铺设8mm-10mm橡胶地板,防止冰刀损坏.
2,附属区域设施包括:售票处及进出口闸,卫生间,水吧,音控室,办公室, 鞋库,柜台,医务室等.
3,制冷机房面积约120㎡,位置靠近冰场.距离不超过10米远.
1,制冷系统主机(德国Bitzer/台湾Hanbell)
2,自动化控制(可编程控制器及遥控装置)
3,滑冰场维护栏(不锈钢+钢化玻璃)
4,机组余热利用装置 (用于采暖,浇冰,化雪,运动员洗澡)
1,60mm基础找平层;
2,1.5㎜厚快封K12防水涂层:确保冰场的密封性;
3,40mm 电加热层+砂浆防护层:电加热层的加热启动温度设定值为5~6℃,低于此温度开始加热,二次防范底层结露;
4,液体防水层K12:确保冰场的密封性;
5,150㎜厚聚苯乙烯挤塑板保温层:确保保温效果及地面强度;
6,40mm滑动层+1:2水泥砂浆保护层:确保冰面结构不因冻融变形破坏结构层;
7,100㎜防冻砼层,内配¢12,200单层钢筋,确保了冰场抗压强度;
8,40mm盘管砂层内置PE25排管,中心间距65㎜,确保了冰场面层高精度;