随着中国的改革开放,近年来,不断的有外资银行涌入中国,对金融行业市场带来一定的影响,引发新一轮的基础设施建设以及 IT硬件投资的需求.因此,对于 IT硬件设备厂商,特别是 UPS厂商都带来一定的市场机会.虽然全球金融危机时至今日尚难言见底,但中国金融业在全球金融市场中的表现可谓是"风景这边独好 ".随着国家经济刺激计划的逐步推进,银行的信贷规模迅速扩大,这无疑有利于中国银行业的整体表现.随着金融业的发展,全球领先的多元化动力管理公司伊顿公司针对银行业,提出了UPS电源整理解决方案,并成功应用于某外资银行.
二,银行项目背景:
作为世界上最著名的跨国银行,该银行已经完全的致力于为客户提供国际水准,高质量的,有独创精神的金融服务,协助客户实现其战略发展目标.随着规模的不断扩大,该银行北京分公司在北京西城区建立了全新的办公地址,而作为所有业务正常运转的支撑部门 -IT机房的建设就显得尤为重要,而不间断电源 UPS机房则是整个IT机房的重中之重.
1) 宽广的输入电压范围: UPS的输入电压范围代表了 UPS适应电网的能力,同时电压范围宽广也有着降低用户投资成本,节能环保的作用,该项目电源系统要求后备延时时间在 15分钟和 8个小时,这样在系统中就需要投入大量的蓄电池,UPS宽广的输入电压范围可以有效的减少电池的充放电次数,达到节能环保的效果.
2) 高整机效率: IT机房的用电量非常大,每年花在电上的费用是非常巨大的,所以在选用用电设备时,效率尤为重要.所以在银行业 IT机房电源系统在选用 UPS时,效率是非常重要的一项参数.
3)风扇的智能管理功能:UPS的散热基本是靠风扇来完成,如果风扇出现故障或者转速不够, UPS的运行就会出现问题,而大多厂商的 UPS对风扇都没有预告警的功能,此次项目,针对风扇提出了转速在线检测的功能,从而能有效的延长风扇使用寿命.
4)体积小,重量轻:此次 IT电源系统机房在 11层,要求 UPS具有体积小,重量轻的要求,从而能达到机房承重的要求,同时,动力机房空间也非常有限,在选用设备时在保证设备质量的基础上最好能选择何积小,重量轻的设备,以便节省机房使用空间. 
要求 UPS具有绿色环保功能,其本身也应该符合绿色环保的要求,所以在选用 UPS时,要看生产厂商是否通过了 RoHs标准.
2)高输入功率因数,低输入谐波电流:
绿色的 UPS一定要有高输入功率因数,低谐波电流.高输入功率因数,可以使 UPS对市电的利用率提高,减小无功损耗,达到节能的效果.谐波电流低,可以减小 UPS对电网的污染,达到环保的功能.同时,提高输入功率因数及降低输入电流谐波失真还可以减小 UPS输入端的线缆保险空开等容量 减少发电机匹配的容量降低用户的投资成本等等.
最好的解决UPS输入功率因数和谐波电流的问题的方法就是选用采用高功率全 IGBT整流逆变 UPS,这种UPS无须外加滤波器就可以使用输入功率因子提升至≥0.99,谐波电流降至 3%以下.
UPS之所以称为不间断电源,主要的原因是有电池的存在,因此电池能否稳定运行,直接影响着UPS的稳定运行,客户要求电池采用国外知名品牌,同时要求对电池进行在线的监控,具体要检测到电池的单体电压,电流和内阻.
从该项目的这几点需求来看,UPS的绿色环保以及UPS的可靠性是用户最关心的重要指标.
针对于该项目的需求,伊顿公司经过全面的分析后,提供了一套目前在业内普遍认可的可靠性最高的双总线供电方案. UPS设备采用伊顿的主打产品伊顿9390-120kVA和伊顿9155-10kVAUPS产品.伊顿9390-120kVA UPS系统产品是伊顿公司推出的三进/三出的最新一代的中大容量功率的 UPS不间断电源.功率从40-160KVA其设计目的是为了满足当今计算机网络系统对集中供电的需要,非常适合各种系统的应用场合.主要的应用计算机和数据处理系统;金融系统;工业控制和通讯系统.
下面针对于客户的需求,来详细叙述伊顿9390-120KVA系统是如何来解决的.
绿色节能:
1) 极宽的输入电压范围:伊顿9390-120kVA UPS系统采用的是全IGBT整流逆变技术,在满载的情况下可以达到输入电压范围为正负20%,因此最大限度的减少了蓄电池的放电次数.
2) 极高的整机效率:伊顿9390-120kVA UPS系统在满载的时候,整机效率高达 94%,而对于该项目UPS是在半载以下的情况下工作,效率仍然高达 93%,大大减少了用户的运行成本.
3) 极高的输入功率因数:伊顿9390-120kVA UPS系统,输入采用的是 IGBT整流技术,UPS的输入电流完全的跟踪输入电压,输入功率因数可以高达 0.99.伊顿9390-120KVAUPS系统采用的是主动式治理谐波的方式,伊顿高频开关技术的优越性,使得UPS本身就不会产生谐波,因此无需治理,谐波含量很容易的就控制到5%以内.
1) 风扇管理:伊顿9390-120KVAUPS系统的风扇采用的是抽屉式的结构,便于更换.采用 N+1式冗余风扇,任何一只风扇发生故障,都不会影响整机的冷却效果.
2) DSP数字控制:伊顿9390-120kVA UPS系统采用了 32位 DSP数字控制芯片,在 UPS系统内部全部为数字控制,整机内部没有一块电位器,不仅仅提高了对事件的处理速度,同时也大大提高了整机运行的可靠性,避免了模拟控制随着时间的变化,参数漂移的缺陷.
3) 控制电源:对于UPS本身的核心电源,伊顿9390-120kVA UPS系统内部是采用两块冗余的逻辑电源作为它的核心控制电源,任何一块电源发生了故障,都不会影响整机的正常运转.
4) 输出变压器:对于伊顿9390-120kVA UPS系统,标准配置不含输出隔离变压器,因为采用 IGBT整流技术的UPS,不需要变压器就可以直接逆变输出380V.
电池在线检测系统:
针对于该项目,伊顿提供美国 GNB原装电池,为了满足电池单体在线测试的要求,伊顿公司配置了全球先进的在线电池管理系统 Cell Watch系统. Cell watch系统是美国 NDSL公司的主打产品凭借其优越的性能,已经广泛的应用在 UPS以及开关电源的行业中,为全世界的广大用户,节省了电池方面的运行成本.
Cell Watch电池监控系统可以实时在线的监测到各个电池单元的工作状态,电池电压,电流,温度以及电池内阻.同时通过监测 CU单元中的 4个告警干接点信号,可以方便的通过 RS485总线,将告警信息上传到 TMS系统中.通讯方式可以基于 MODBUS-TCP/IP协议来传送,也可以基于 RS485来传递告警信息.
四,系统方案原理图:
本项目采用双电源供电系统,每路总线由两台 9390-120kVA UPS组成1+1并机系统,同时,还配置了 9155-10KVAUPS,为用户的小型服务器提供不间断的供电保护.
该系统优势:两路总线是完全独立的系统,当其中任何一路总线发生故障时,由另外一路总线自动的承担全部负载.同时,并机UPS系统配置了手动维修旁路开关,在保证为用户提供不间断电源的同时,进行UPS的在线维修.变压器也配置了维修旁路开关,能够方便用户实时的对隔离变压器的各个接线端子进行检修.另外,该系统在设计的初期就考虑到用户机房空间的问题,因此,所有的 UPS和隔离变压器都是靠墙摆放的,均是真正的前维护产品,详情请参考机房平面布置图.
在政府的宏观调控下,我国的金融行业并没有出现象发达国家金融机构那样动荡的局面,这为中国 UPS市场的发展提供了良好的外部环境.同时,在金融危机的恶劣影响下,大量的外资银行不断的涌入中国大陆市场,这必将导致 UPS的金融市场仍将保持较高速度的稳定增长.作为全球的著名的 UPS解决方案供应商,伊顿公司将一如既往的全身心的投入到中国的金融市场的建设中,为中国的金融市场的稳定运行提供最可靠的供电解决方案.