Obieg Braytona-Joule’a
Obieg Braytona-Joule’a jest obiegiem porównawczym turbin gazowych. Składa się on z następujących przemian: 
* 1-2 – sprężanie adiabatyczne, bez strat czyli reprezentowane przez adiabatę odwracalną, będącą jednocześnie izentropą,
* 2-3 – izobaryczne dostarczenie ciepła (w układach rzeczywistych realizowane zwykle przez spalanie wewnętrzne paliwa),
* 3-4 – rozprężanie adiabatyczne, bez strat czyli odwracalne i jednocześnie izentropowe,
* 4-1 – izobaryczne chłodzenie (w układach rzeczywistych realizowane zwykle poprzez wydalenie gorącego czynnika po rozprężeniu w turbinie i zassanie zimnego powietrza z otoczenia).

Teoretyczna sprawność obiegu wynosi:

: formula_1

Maksymalna temperatura obiegu (T3) w przypadku rzeczywistym ograniczana jest od góry przez własności materiałów, z których wykonywane są pierwsze stopnie turbiny (żaroodporność, żarowytrzymałość).

Obieg rzeczywisty turbiny gazowej różni się od porównawczego występowaniem strat. Straty te to tarcie wewnętrzne w procesach sprężania i rozprężania, oraz straty ciśnienia w procesach ogrzewania i chłodzenia czynnika.

W celu podniesienia sprawności obiegu Braytona-Joule’a wprowadza się regenerację ciepła (podgrzewanie sprężonego powietrza przed komorą spalania przez gorące spaliny), międzystopniowe chłodzenie (chłodzenie powietrza między dwoma stopniami sprężarki) i/lub dwustopniowe rozprężanie z przegrzewem wtórnym. Możliwe jest również wykorzystanie ciepła spalin z punktu 4 do produkcji pary zasilającej turbinę parową (por. układ gazowo-parowy, który może osiągać sprawność rzędu 60%).

Większość (ok. 2/3) mocy produkowanej przez turbinę zużywane jest na napęd sprężarki, co jest przyczyną stosunkowo niskiej sprawności obiegu w konfiguracji prostej.
Q75920
obiegiem
Concept
Q193470
turbin gazowych
Concept
Q213016
przemian
Concept
Q9340712
sprężanie
UNK
Q182453
adiabatyczne
Concept
Q907271
izentropą
Concept
Q137649
izobaryczne
Concept
Q44432
ciepła
Concept
Q133235
spalanie
Concept
Q42501
paliwa
Concept
Q9323291
rozprężanie
UNK
Q9192111
chłodzenie
UNK
Q192704
sprawność
Concept
Q130760
turbiny
Concept
Q2476411
żaroodporność
UNK
Q9397251
żarowytrzymałość
UNK
Q11834003
regenerację ciepła
UNK
Q1127694
międzystopniowe chłodzenie
Concept
Q11828540
przegrzewem wtórnym
UNK
Q190120
pary
Concept
Q900729
układ gazowo-parowy
Concept
Q130760
turbinę
Concept
Q178898
sprężarki
Concept
Q746338
Obieg Braytona-Joule’a
Concept
+1^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
1
NUMBER
-2^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
-2
NUMBER
+2^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
2
NUMBER
-3^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
-3
NUMBER
+3^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
3
NUMBER
-4^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
-4
NUMBER
+4^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
4
NUMBER
-1^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
-1
NUMBER
+1^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
1
NUMBER
+3^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
3
NUMBER
+4^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
4
NUMBER
+60^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
60
NUMBER
+2^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
2
NUMBER
+3^^http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal
3
NUMBER
subclass of
has quality
part of