As bombas NSP são bombas de diafragma utilizadas para serviços de alta precisão com capacidade teórica máxima que pode variar linearmente de 0 a 100%, permitindo dosagens com erros até 1%.
Combinando as funções de bomba de pistão e bomba de diafragma, a NSP é uma bomba de deslocamento positivo, na qual o pistão, funcionando em movimento alternado desloca um volume determinado de óleo. Este procedimento faz com que seja movido hidráulica e alternativamente um diafragma, que tem a função de separar os líquidos, cujo deslocamento, por sua vez, força o movimento do líquido bombeado através do sistema de válvulas de retenção na aspiração e no recalque. (vide fig. 1 e 1 a)
O sistema hidráulico é automático. Qualquer vazamento ocorrido no pistão é compensado em cada movimento de aspiração realizado por uma válvula de compensação a vácuo, que aspira óleo da caixa da bomba.
A bomba possui uma válvula interna de alívio, responsável por eliminar o excesso de pressão na câmara de compressão, diafragma ou linha de recalque, sendo assim desnecessárias válvulas de segurança normalmente requeridas nas linhas de recalque de produtos químicos.
Principais dados referentes à pressão e capacidade para as bombas NSP disponibilizadas nas tabelas; e
A viscosidade do fluído e o traçado da instalação influenciam na escolha adequada do número de pulsações.
Deve ser aplicado baixo número de pulsações em casos de (i) alta viscosidade do fluído, (ii) tensão de vapor elevada do fluído bombeado, (iii) linhas muito longas, e (iv) carga baixa na sucção.
O número de pulsações pode ser alterado: (a) com aplicação de diferentes combinações de sistemas de redução na bomba, (b) aplicação de redutores adicionais montados entre o motor e a bomba, e (c) aplicação de variadores de velocidade.
Diafragmas: feitos em PTFE, aço inoxidável e para diafragmas tubulares em borrachas, como neoprene, BUNA-N e Viton, dentre outros materiais sujeitos a consulta.
Esferas: feitas em aço inoxidável 316, HASTELLOY B ou HASTELLOY C, ALLOY-20, cerâmica, safira, e PTFE, dentre outros materiais sujeitos a consulta.
A série de bombas NSP pode ser utilizada em aplicações nos segmentos químicos e petroquímicos, alimentação, saneamento, área nuclear, dentre outros, podendo ser bombeados líquidos corrosivos, tóxicos, radioativos, sujeito a consulta para maiores informações.
Cabeças com diafragma tubular: destinada a aplicações com líquidos que possuam sólidos em suspensão e em pequena granulometria, altamente abrasivos.
Cabeças remotas: destinada a aplicações em altas ou baixas temperaturas, líquidos radioativos (que devam ser confinados em uma célula a parte, onde só a cabeça de bombeamento fique enclausurada, e a mecânica continue padrão e separada do sistema hidráulico).