Como executar o fio elétrico Fora | eHow
krasalifex.info » Casa » Início de reparação e manutenção » reparos elétricos » Como executar o fio elétrico fora
Casa / Início de reparação e manutenção / reparos elétricos ler: 189
Você pode executar o fio elétrico fora para quase qualquer local. Embora alguns tipos de cabo eléctrico não tem que ser colocado em um conduíte para instalação exterior, encerrando qualquer cabo exposta é uma boa idéia. Schedule 40 cloreto de polivinila (PVC) conduto para a electricidade é cinza e está classificado para resistência à luz solar. A cor também identifica como eletricidade ao invés de uma linha de água branca. Com uma enorme quantidade de tamanhos e acessórios de PVC, você pode executar fio elétrico fora e acima de uma árvore que você deve escolher.
Alvenaria ou madeira broca bit
Marcar conduta 40 PVC
LB montagem
Outdoor calafetar silicone classificado
pá Forragem
90 graus dobrar o cotovelo de PVC
alimentação subterrânea cabo enterro direto (UF / DB)
fita de peixes
Faça um furo através de sua estrutura onde você vai fornecer o seu poder. Use uma broca que irá acomodar o tamanho da conduta de PVC schedule 40 você optar por usar, bem como aquele que vai perfurar o material de sua parede.
Deslize um pequeno pedaço de programação 40 conduta de PVC através da parede da estrutura, de modo que você pode anexar um LB encaixe para ele. Use exterior calafetagem de silicone em volta da conduta para a estrutura a fim de manter a conduta no lugar e manter a água de entrar dentro de sua estrutura. Certifique-se de que você tem pelo menos 1 polegada de conduta exposta entre a parede de sua estrutura e no final do conduto.
Fixe a montagem LB à conduta PVC usando cola de PVC. Um LB permite um ângulo agudo de 90 graus para transformar cantos com PVC. A parte traseira do LB é removível para fazer fio puxando mais fácil.
Cavar uma trincheira de 24 polegadas de profundidade usando uma pá de escavação. Começar a cavar contra a estrutura e abaixo da montagem LB. Continuar a cavar para onde você está instalando o dispositivo elétrico. A maioria dos municípios exigem que sua trincheira ser 18 a 24 polegadas de profundidade. Verifique com o seu município local para verificar a profundidade em que você vai precisar cavar seu trench- no entanto, 24 polegadas deve acomodar qualquer município.
Anexar um pedaço de programação 40 conduta de PVC para o LB. Medida a partir da parte inferior do LB para a parte inferior da sua trincheira, em seguida, eliminar 8 polegadas a partir da medição para acomodar um cotovelo de PVC. Corte um pedaço de programação 40 conduta com uma serra igual a sua medida.
Fixe a 90 graus cotovelo dobrar PVC ao tubo de PVC. Use um acoplamento e cola de PVC para anexar o cotovelo e o tubo juntos. Anexado o acoplamento até o cotovelo em primeiro lugar e, em seguida, anexar o cotovelo para o tubo de PVC.
Puxe sua alimentação do cabo enterro direto subterrâneo (UF / DB). Use uma fita de peixe e, seguindo as instruções do fabricante, puxe o fio de sua estrutura e através da conduta e na sua trincheira.
Deite o cabo UF / DB na trincheira e enterrá-lo. Este cabo está classificado para a luz solar e resistência à umidade, para que possa enterrá-lo diretamente no subsolo, sem que encerra-lo no conduto.