Atuador pneumático comprimido pequeno bonde do ar, atuador pneumático do retorno da mola
Casa ProdutosAtuador pneumático do ar
Marca: ACKO
Número do modelo: DA/SR-45 ...... 350
Retorno da mola
atuadores pneumáticos da válvula
atuadores do torque do ar
Atuador pneumático de alta pressão do ar, atuador ativo dobro a mola do torque do ar
Princípio de funcionamento do atuador pneumático
1, atuador ativo dobro
Uma entrada do porto, exaustão do porto de B, empurra os dois pistões separadamente para a entrada do porto dois B, exaustão do porto de A, empurra os dois pistões perto do centro
Ao mover-se, o eixo de saída gerencie a válvula anti-horário para abrir o coração, e o eixo de saída gerencie a válvula no sentido horário ao fim.
2, único atuador ativo
Uma entrada do porto, exaustão do porto de B, empurra os dois pistões separadamente para a dois exaustão ou a perda de poder, a mola empurra os dois pistões perto do centro
Ao mover-se, comprima a mola ao mesmo tempo, os movimentos do eixo de saída no sentido anti-horário, e o eixo de saída gerencie a válvula no sentido horário ao fim.
Gire para o sentido. Válvula aberta
Indicador padrão de NUMUR, fácil instalar acessórios da válvula tais como o interruptor de limite, positioner.
Aço de liga do níquel do chapeamento, eixo de saída de uma peça só da elevada precisão de acordo com NAMUR, com ISO5211
Padrão DIN3337.
Cilindro de fundição da liga ASTM6005 de alumínio, com anodizado duramente
Pó de alumínio de fundição que pulveriza uma variedade de cores
A cremalheira dobro do pistão, adota o alumínio duramente anodizado ou o processamento galvanizado do aço de molde, posição de montagem simétrica, operação rápida, vida útil longa, de cabeça para baixo simples o pistão pode mudar o sentido da rotação.
Dois parafusos de ajuste independentes do curso podem ser facilmente e precisamente ajustáveis de? 5? posição aberta e fechado.
O elevado desempenho salta usando os materiais de alta qualidade, tratamento de revestimento, conjunto da pre-carga.
Remova simplesmente
o atuador deatuação, mudando a quantidade da mola para encontrar o torque diferente output a escala.
Rolamentos, guia: Usando a baixa fricção, o material composto da longa vida, para evitar o contato direto entre metais, reparo e substituição é fácil e conveniente.
Temperatura normal usando a borracha de butadieno do nitrilo. Altas ou baixas temperaturas usando a borracha do flúor ou a borracha de silicone
Atuação dobro, única atuação
Acessórios disponíveis: Invertendo a válvula de solenoide, interruptor da monitoração da posição de interruptor do limite, positioner, dispositivo da roda de mão.
Ao executar inspeçãos em grande escala dos atuadores, é necessário descarregar completamente a pressão restante no encanamento.
Quando o atuador está na operação, não pise na transmissão nem não coloque sua mão na transmissão.
Para impedir um choque elétrico, não toque na conexão do fio (corpo vivo exposto) no atuador com a válvula ou o interruptor de solenoide.
Seja certo testar no caso de um falho elétrico. Também, não toque nestes corpos carregados com mãos molhadas.
Válvula de solenoide de inversão do anexo 1
A operação de controle eletrônico para o "gerencio sobre" ou o "OFF" a válvula pneumática atua como uma fonte de ar do interruptor. A válvula de solenoide cumpre com o padrão da conexão de NAMUR e pode ser dividida em um tipo montado e em um tipo separado. O atuador pneumático de efeito duplo é equipado com uma válvula de solenoide da cinco-maneira da dois-posição, e a válvula de solenoide tripartido deatuação da dois-posição pode manualmente ser operada. A estrutura é simples, compacta e tem uma longa vida. A tensão da bobina da válvula de solenoide tem consumo da baixa potência de AC220V ou de DC24V, e a capsulagem à prova de explosões m ex II BT4 e o d ex à prova de explosões II BT4 é opcional. A válvula de solenoide da empresa é montada diretamente no atuador em um tipo da placa.
Diagrama de fiação da caixa de junção da válvula eletromagnética de princípio de funcionamento
Interruptor de limite do anexo 2 (igualmente conhecido como o eco)
A caixa de interruptor do limite é o sinal da posição da válvula pneumática à sala de comando, montada diretamente na parte superior do atuador pneumático, de acordo com VDI/VDE3845, o interruptor mecânico incorporado ou o interruptor de proximidade da indução magnética, e à prova de explosões opcional.
Diagrama de fiação mecânico dos interruptores 2-SPDT do acessório 2
Avaliação: C.C. da C.C. 0.3A 250V da C.A. 0.6A 125V de 16A 1/2HP 125/250V
Válvula de diminuição da pressão do filtro de ar do anexo 3
Incluindo a válvula de diminuição da pressão do ar, filtro, senhor do óleo.
Função: a fonte do gás está estável, limpa, e lubrifica as peças moventes
Positioner bonde do anexo 4
O positioner bonde é um dos acessórios importantes da válvula de regulamento pneumática. Aceita o grau de abertura da válvula de controle 4-20mA, e é dividido no tipo mecânico e no tipo eletrônico inteligente.
Diagrama de fiação mecânico do positioner
Falhas e manipulação comuns
Fase Descrição da falha Causa da falha Remédio
Verificação de I/P A saída de pressão do ar de I/P não muda Falha da fonte do gás Verifique se a válvula de suprimento de ar está aberta
Verifique se o encanamento é obstruído
Failur do sinal de controle Verifique se a linha de sinal é desligada
Linha de sinal do controle "+" "-" é invertido
Dano de I/P substituição
Válvula do ajuste A válvula de regulamento não se moverá ou a ação não será no lugar Nenhuma fonte de ar Verifique se a válvula de suprimento de ar está aberta
A conexão do circuito do gás está incorreta Verifique a exatidão da conexão do circuito do gás
Intoxique o bloqueio do circuito Verifique e ventile o circuito
Leve Verifique para ver se há escapes e fixe
Válvula do ajuste colada Contacte os aviões para resolver
A conexão da válvula e do acessório de regulamento não é forte Verifique a conexão da válvula de regulamento e acessórios, deve ser fixada firmemente, nenhuma frouxidão
Falha de I/P Verifique I/P
A válvula de solenoide não é posta nem não é desenergizada Verifique o poder da válvula de solenoide
Válvula não na posição automática Comute à posição automática
A DCS tem um sinal imperativo Processamento corrido contato
Algumas válvulas devem ser restauradas ao local após gás perdedor. Restauração local
A saída atual de transmissor de posição não é permitida Conectado não firmemente à válvula de regulamento Verifique a conexão, ele deve ser fixado firmemente, nenhuma frouxidão
Zere a posição, escala mudou Re-fixação no ponto zero, medindo o todo
O transmissor de posição é danificado O potenciômetro é mau
O interruptor do curso não funciona A instalação incorreta reinstale
Afrouxe o interruptor do curso reajuste
Dano do interruptor do curso substitua
A válvula de regulamento move-se no sentido oposto Erro do ajuste do sentido do localizador reajuste