Analisador de interruptores - Amperis
EnglishPortugueseFrançaisSpanish
Analisador de interruptores
CAT SERIES ESTÁNDAR
Desenho robusto para utilização no campo
Medição exacta em ambiente de alta tensão
Cronometragem e medição de movimento
Análise detalhada dos resultados dos testes utilizando o software DV-Win
Os analisadores de disjuntores e temporizadores da série CAT Standard são instrumentos digitais autónomos ou controlados por PC para avaliações do estado dos disjuntores. Os canais de temporização registam o fecho e abertura do arco, resistor, e contactos auxiliares. A série CAT Standard regista gráficos de ambas, correntes de disparo e fecho da bobina e deslocamentos das partes móveis dos disjuntores de AT e MT. Os canais de contacto principais podem também medir o valor da resistência das resistências de pré-inserção (se presentes no disjuntor). Os resultados dos testes podem ser descarregados para um cartão de memória USB ou guardados na memória interna. A memória interna da série CAT Standard pode armazenar até 500 resultados de teste (dados numéricos e gráficos). Os resultados dos testes também podem ser impressos na impressora térmica de 80 mm (3,15 polegadas) (acessório opcional) em forma tabular e gráfica. A série CAT Standard proporciona uma selecção fácil de diferentes modos operacionais:
Viagem (O)
Fechar (C)
Sem viagem (CO)
Trip-Close (O-C)
Trip-Close-Trip (O-C-O)
Operações múltiplas, tais como Trip-Close e TripClose-Trip, podem ser iniciadas utilizando um tempo de atraso predefinido ou detectando a posição de contacto de um disjuntor. A operação do disjuntor pode ser iniciada de diferentes maneiras (por exemplo, a partir de uma sala de controlo, por um interruptor local ou externamente por um dispositivo de teste), dependendo da condição de teste. Estão disponíveis vários gatilhos de medição de tempo para registar medições em várias condições de teste:
gatilho externo
canal de controlo da bobina As entradas auxiliares são utilizadas para monitorizar contactos auxiliares secos e húmidos.
A entrada externa do gatilho pode ser utilizada como entrada auxiliar adicional. Os dois canais analógicos de controlo da bobina podem medir e registar as correntes da bobina simultaneamente (TRIP e CLOSE), até 35 A AC/DC. Os dois canais analógicos adicionais têm quatro gamas de tensão seleccionáveis disponíveis (±0,5 V, ±2,5 V, ±60 V e ±300 V AC/DC). Podem ser utilizados para monitorizar:
Tensão da bateria da subestação do disjuntor,
Tensão e corrente do motor,
Outros tipos de sinais analógicos que possam ser relevantes.
O canal do transdutor destina-se a medir o deslocamento das partes móveis do disjuntor, a limpeza do contacto, o sobrecurso, o ressalto, o tempo de amortecimento e a velocidade média. Tanto um transdutor analógico como um transdutor digital podem ser ligados a este canal universal.
Aplicação A lista das aplicações do instrumento inclui:
Medição simultânea de até 6 contactos principais (2 quebras por fase) incluindo resistências de pré-inserção (se presentes no disjuntor) e 3 contactos auxiliares,
Medição da resistência das resistências de pré-inserção (se presentes no disjuntor),
Avaliação da sincronização (simultaneidade) entre os pólos do disjuntor.
Uma medição das correntes da bobina, simultaneamente para 2 bobinas,
Avaliar o estado das baterias da subestação mostrando graficamente o valor da voltagem,
Uma medição do deslocamento, da limpeza de contacto, do excesso de percurso, do ricochete, do tempo de amortecimento e da velocidade média das peças móveis do disjuntor.
A medição do tempo das operações mecânicas é um dos testes mais importantes para determinar o estado real do disjuntor. Os testes de medição do tempo cumprem todos os requisitos definidos pela IEC 62271-100 e IEEE C37.09. Em sistemas trifásicos, não só os contactos de um pólo têm de funcionar simultaneamente, mas também todos os pólos têm de funcionar ao mesmo tempo. Todos os contactos têm de ser sincronizados, dentro de um certo limite de tolerância. A sincronização entre os pólos do disjuntor durante a abertura não deve exceder 1/6 do ciclo de frequência nominal (3,33 ms a 50 Hz; 2,78 ms a 60 Hz) e durante o fecho não deve exceder 1/4 do ciclo de frequência nominal, bem como (5,0 ms a 50 Hz; 4,17 ms a 60 Hz). As medições simultâneas dentro de uma única fase são importantes em situações em que um número de contactos é ligado em série. A diferença máxima entre os instantes de separação de contactos dentro de unidades interruptores ligados em série não deve exceder 1/8 de um ciclo de frequência nominal (2,50 ms a 50 Hz; 2,08 ms a 60 Hz). A diferença máxima entre os instantes de contacto que tocam dentro de unidades de interruptores ligados em série não deve exceder 1/6 de um ciclo de frequência nominal (3,33 ms a 50 Hz; 2,78 ms a 60 Hz). Os contactos auxiliares são accionados mecanicamente pelo mecanismo de funcionamento e são utilizados para controlo e indicação do estado dos contactos principais. Não há requisitos gerais, relacionados com a medição do tempo dos contactos auxiliares, descritos nas normas IEC® e IEEE®. De qualquer modo, a fim de avaliar o estado dos disjuntores de alta voltagem, é importante verificar o seu funcionamento. O contacto tipo "a" segue a posição do contacto principal do disjuntor e deve fechar/abrir antes do fecho/abertura do contacto principal. O contacto tipo "a" é ligado em série com a bobina de disparo e interrompe o circuito da bobina de disparo quando o disjuntor abre. O contacto "b" deve abrir/fechar quando o mecanismo de funcionamento tiver libertado a sua energia armazenada, a fim de fechar/abrir o disjuntor. O contacto tipo "b" é ligado em série com a bobina de fecho, interrompendo o circuito da bobina de fecho quando o disjuntor se fecha.
Medição do movimento A medição do movimento do sistema de contacto dos disjuntores de alta tensão é de importância crucial para avaliar uma condição do objecto de teste. Os três canais do transdutor de movimento podem adquirir dados de 3 transdutores de movimento linear ou rotativo. Cada canal pode ser configurado tanto para um transdutor analógico como para um digital. Devido ao desenho universal dos canais do transdutor, um utilizador é capaz de ligar uma variedade de transdutores de movimento disponíveis no mercado. Valores de desempenho tais como curso, sobre-curso, ricochete, toque de contacto são obtidos como resultado da medição. Estes valores podem ser comparados com os dados de referência do fabricante e os dados adquiridos a partir de medições anteriores. Isto fornece indicações sobre o desgaste potencial do disjuntor. A velocidade média é calculada entre os dois pontos da curva de movimento. O ponto superior é definido como uma distância em comprimento ou tempo decorrido desde a posição fechada do disjuntor, ou ponto de separação de contactos. O ponto inferior é determinado com base no ponto superior. Pode ser uma distância abaixo do ponto superior ou um tempo antes do ponto superior.
O utilizador é normalmente autorizado a montar transdutores em partes acessíveis da ligação mecânica do disjuntor. Além disso, o instrumento regista frequentemente o movimento rotativo, mesmo que se saiba que o movimento dos contactos principais é linear. Como resultado, os resultados de movimento obtidos não representam um movimento real dos contactos principais, mas apenas uma interpretação linear ou não linear do deslocamento das partes móveis dos contactos principais.
O software A-Win fornece uma função de transferência que permite ao utilizador definir parâmetros lineares ou não lineares, a fim de obter valores reais de deslocamento das partes móveis dos contactos principais.
Medição da corrente da bobina
E se quiser adquirir Equipos de prueba de interruptores qualidade, também pode consultar o preços de Equipos de prueba de interruptores.