How to Make Awesome SlideShares: Ti... by LinkedIn SlideShare 2460083 views
Getting Started With SlideShare by LinkedIn SlideShare 3679516 views
Duke Wdealmei , Técnico de Manutenção Industrial at UFAM - Universidade Federal do Amazonas
1. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NOV 1997 NBR 5410 Instalações elétricas de baixa tensãoABNT-AssociaçãoBrasileira deNormas TécnicasSede:Rio de JaneiroAv. Treze de Maio, 13 - 28º andarCEP 20003-900 - Caixa Postal 1680Rio de Janeiro - RJTel.: PABX (021) 210 -3122Fax: (021) 240-8249/532-2143Endereço Telegráfico:NORMATÉCNICA Origem: Projeto NBR 5410:1997 CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade CE-03:064.01 - Comissão de Estudo de Instalações Elétricas de Baixa Tensão NBR 5410 - Electrical installations of buildings - Low voltage Descriptor: Electrical installation of building Esta Norma substitui a NBR 5410:1990Copyright © 1997, Válida a partir de 29.12.1997ABNT–Associação Brasileirade Normas Técnicas Incorporada Errata nº 1 de Março de 1998Printed in Brazil/Impresso no BrasilTodos os direitos reservados Palavra-chave: Instalação elétrica em edificação 128 páginas Sumário las fazendo parte: produtores, consumidores e neutros Prefácio (universidades, laboratórios e outros). 1 Objetivo 2 Referências normativas Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito 3 Definições dos CB e ONS, circulam para Votação Nacional entre os associados da ABNT e demais interessados. 4 Determinação das características gerais 5 Proteção para garantir segurança Esta Norma foi eleborada pela CE-03:064.01 - Comissão 6 Seleção e instalação dos componentes de Estudo de Instalações Elétricas de Baixa Tensão, do 7 Verificação final CB-03 - Comitê Brasileiro de Eletricidade. 8 Manutenção 9 Requisitos para Instalações ou locais especiais Esta Norma foi baseada nas normas IEC da série ANEXOS IEC 364 - Electrical installations of buildings. A Faixas de tensão B Método de ensaio para medição da resistência elétrica Os anexos A a F têm caráter normativo. de pisos e paredes C Verificação da operação de dispositivos a corrente di- 1 Objetivo ferencial-residual (dispositivos DR) D Medição da resistência de aterramento 1.1 Esta Norma fixa as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas aqui estabelecidas, a fim de ga- E Medição da impedância do percurso da corrente de rantir seu funcionamento adequado, a segurança de pes- falta soas e animais domésticos e a conservação dos bens. F Ensaio de tensão aplicada ÍNDICE 1.2 Esta Norma aplica-se às instalações elétricas alimen- tadas sob uma tensão nominal igual ou inferior a 1 000 V Prefácio em corrente alternada, com freqüências inferiores a 400 Hz, ou a 1 500 V em corrente contínua. Sua aplicação A ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - é o é considerada a partir da origem da instalação, obser- Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasi- vando-se que: leiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (CB) e dos Organismos de Normalização Seto- a) a origem de instalações alimentadas diretamente rial (ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), por rede de distribuição pública em baixa tensão formadas por representantes dos setores envolvidos, de- corresponde aos terminais de saída do dispositivo
2. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A2 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 geral de comando e proteção; no caso excepcional 2 A aplicação às linhas de sinal limita-se à prevenção dos riscos em que tal dispositivo se encontre antes do medidor, a devido às influências mútuas entre essas linhas e as demais origem corresponde aos terminais de saída do me- linhas elétricas da instalação, sob o ponto de vista da segurança didor; contra choques elétricos, incêndios e efeitos térmicos e sob o ponto vista da compatibilidade eletromagnética, por exemplo: b) a origem de instalações alimentadas por subes- - separação das linhas de sinal das outras linhas elétricas; tação de transformação corresponde aos terminais de saída do transformador; se a subestação possuir vários - aterramento; transformadores não ligados em paralelo, a cada transformador corresponderá uma origem, havendo - seleção e instalação da fiação e dos componentes fixos. tantas instalações quantos forem os trans- formadores; A aplicação às linhas de sinal deve ser considerada a partir do ponto de terminação de rede (PTR), definido na NBR 13300. c) nas instalações alimentadas por fonte própria de energia em baixa tensão, a origem é considerada de 3 A referência à compatibilidade eletromagnética tem por objetivo forma a incluir a fonte como parte da instalação. indicar os cuidados a serem tomados contra interferência mútua entre linhas de sinais e outras instalações, que não as perturba- 1.2.1 Esta Norma aplica-se às instalações elétricas de: ções radioelétricas. A seleção e a instalação dos componentes de circuitos de sinais devem ser consideradas unicamente do ponto a) edificações residenciais; de vista de sua segurança e de sua compatibilidade em relação às outras instalações. b) edificações comerciais; 1.2.4 Esta Norma não se aplica a: c) estabelecimentos de uso público; a) instalações de tração elétrica; d) estabelecimentos industriais; b) instalações elétricas de veículos automotores; e) estabelecimentos agropecuários e hortigranjeiros; c) instalações elétricas de embarcações e aeronaves; f) edificações pré-fabricadas; d) equipamentos para supressão de perturbações g) reboques de acampamento (trailers), locais de radioelétricas, na medida em que eles não compro- acampamento (campings), marinas e instalações metam a segurança das instalações; análogas; e) instalações de iluminação pública; h) canteiros de obra, feiras, exposições e outras ins- talações temporárias. f) redes públicas de distribuição de energia elétrica; 1.2.2 Esta Norma aplica-se a instalações novas e a refor- g) instalações de proteção contra quedas diretas de mas em instalações existentes. raios; no entanto, esta Norma considera as conse- qüências dos fenômenos atmosféricos sobre as NOTA - Modificações destinadas a, por exemplo, acomodar novos instalações (por exemplo, escolha de dispositivos de equipamentos ou substituir os existentes não implicam proteção contra sobretensões); necessariamente reforma total da instalação. h) instalações em minas; 1.2.3 Esta Norma aplica-se: i) instalações de cercas eletrificadas. a) aos circuitos, que não os internos aos equipamen- tos, funcionando sob uma tensão superior a 1 000 V e 1.2.5 Os componentes da instalação são considerados alimentados através de uma instalação de tensão igual apenas no que concerne à sua seleção e suas condições ou inferior a 1 000 V em corrente alternada, por exemplo de instalação. Isto é igualmente válido para conjuntos pré- circuitos de lâmpadas a descarga, precipi- fabricados de componentes que tenham sido sub- tadores eletrostáticos, etc.; metidos aos ensaios de tipo aplicáveis. b) a qualquer fiação e a qualquer linha elétrica que não 1.2.6 A aplicação desta Norma não dispensa o respeito aos seja especificamente coberta pelas normas rela- regulamentos de órgãos públicos aos quais a instala- tivas aos equipamentos de utilização; ção deva satisfazer. c) às linhas elétricas fixas de sinal (com exceção dos circuitos internos dos equipamentos). 1.3 Prescrições fundamentais NOTAS A seguir são indicadas as prescrições fundamentais desti- nadas a garantir a segurança de pessoas, de animais 1 Por "linhas elétricas de sinal" são entendidos os circuitos de domésticos e de bens, contra os perigos e danos que telecomunicação, comunicação de dados, informática, controle, possam resultar da utilização das instalações elétricas, em automação, etc. condições que possam ser previstas.
3. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/ANBR 5410:1997 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb 3 1.3.1 Proteção contra choques elétricos 1.3.6 Independência da instalação elétrica 1.3.1.1 Proteção contra contatos diretos A instalação elétrica deve ser disposta de modo a excluir qualquer influência danosa entre a instalação elétrica e as As pessoas e os animais devem ser protegidos contra os instalações não elétricas da edificação. perigos que possam resultar de um contato com partes vivas da instalação. 1.3.7 Acessibilidade dos componentes 1.3.1.2 Proteção contra contatos indiretos Os componentes da instalação elétrica devem ser dispos- tos de modo a permitir: As pessoas e os animais devem ser protegidos contra os perigos que possam resultar de um contato com massas a) espaço suficiente para a instalação inicial e even- colocadas acidentalmente sob tensão. tual substituição posterior dos componentes indivi- duais; e 1.3.2 Proteção contra efeitos térmicos b) acessibilidade para fins de serviço, verificação, A instalação elétrica deve estar disposta de maneira a manutenção e reparos. excluir qualquer risco de incêndio de materiais inflamá- veis devido a temperaturas elevadas ou arcos elétricos. 1.3.8 Condições de alimentação Além disso, em serviço normal, as pessoas e os animais domésticos não devem correr riscos de queimaduras. As características dos componentes devem ser adequa- das às condições de alimentação da instalação elétrica na 1.3.3 Proteção contra sobrecorrentes qual sejam utilizados. Em particular, a tensão nominal de um componente deve ser igual ou superior à tensão sob a 1.3.3.1 Proteção contra correntes de sobrecarga qual o componente é alimentado. Qualquer circuito deve ser protegido por dispositivos que 1.3.9 Condições de instalação interrompam a corrente nesse circuito quando esta, em pelo menos um de seus condutores, ultrapassar o valor da Qualquer componente deve possuir, por construção, capacidade de condução de corrente e, em caso de características adequadas ao local onde é instalado, que passagem prolongada, possa provocar uma deterioração lhe permitam suportar as solicitações a que possa ser da isolação dos condutores. submetido. Se, no entanto, um componente não apresen- tar, por construção, as características adequadas, ele po- 1.3.3.2 Proteção contra correntes de curto-circuito derá ser utilizado sempre que provido de uma proteção complementar apropriada, quando da execução da insta- Todo circuito deve ser protegido por dispositivos que inter- lação. rompam a corrente nesse circuito quando pelo menos um de seus condutores for percorrido por uma corrente de 1.4 O projeto, a execução e a manutenção das instalações curto-circuito, devendo a interrupção ocorrer em um tempo elétricas só devem ser confiados a pessoas habilitadas a suficientemente curto para evitar a deterioração dos conceber e executar os trabalhos em conformidade com condutores. esta Norma. 1.3.4 Proteção contra sobretensões 2 Referências normativas As pessoas, os animais domésticos e os bens devem ser As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, protegidos contra as conseqüências prejudiciais devidas a ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para uma falta elétrica entre partes vivas de circuitos com tensões esta Norma. As edições indicadas estavam em vigor no nominais diferentes e a outras causas que pos- momento desta publicação. Como toda norma está sujeita sam resultar em sobretensões (fenômenos atmosféricos, a revisão, recomenda-se àqueles que realizam acordos sobretensões de manobra, etc.). com base nesta, que verifiquem a conveniência de se usarem as edições mais recentes das normas cita- 1.3.5 Seccionamento e comando das a seguir. A ABNT possui a informação das normas em vigor em um dado momento. 1.3.5.1 Dispositivos de parada de emergência NBR 5361:1983 - Disjuntores de baixa tensão - Espe- Se for necessário, em caso de perigo, desenergizar um cificação circuito, deve ser instalado um dispositivo de parada de emergência, facilmente identificável e rapidamente ma- NBR 5413:1992 - Iluminância de interiores - Procedi- nobrável. mento 1.3.5.2 Dispositivos de seccionamento NBR 5419:1993 - Proteção de estruturas contra des- cargas atmosféricas - Procedimento Devem ser previstos dispositivos para permitir o secciona- mento da instalação elétrica, dos circuitos ou dos equipa- NBR 5597:1995 - Eletroduto rígido de aço-carbono, e mentos individuais, para manutenção, verificação, locali- acessórios, com revestimento protetor, com rosca zação de defeitos e reparos. ANSI/ASME B1.20.1 - Especificação
4. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A4 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 NBR 5598:1993 - Eletroduto rígido de aço-carbono com IEC 364-5-523:1983 - Electrical installations of buildings revestimento protetor, com rosca NBR 6414 - - Part 5: Selection and erection of electrical equipment Especificação - Chapter 523: Wiring systems - Section 523: Current- carrying capacities NBR 5624:1993 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, com revestimento protetor, e rosca IEC 439-2:1982 - Low-voltage switchgear and NBR 8133 - Especificação controlgear assemblies - Part:2 Particular requirements for busbar trunking systems (busways) NBR 6146:1980 - Invólucros de equipamentos elétri- cos - Proteção - Especificação IEC 479-1:1994 - Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects NBR 6148:1997 - Condutores isolados com isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões IEC 669-1:1993 - Switches for household and similar até 750 V - Sem cobertura - Especificação fixed electrical installations - Part 1: General requirements NBR 6150:1980 - Eletroduto de PVC rígido - Especifi- cação IEC 742:1983 - Isolating transformers and safety NBR 6151:1980 - Classificação dos equipamentos isolating transformers - Requirements elétricos e eletrônicos quanto à proteção contra os choques elétricos - Classificação IEC 898:1995 - Electrical accessories - Circuit- breakers for overcurrent protection for household and NBR 6808:1993 - Conjuntos de manobra e controle de similar installations baixa tensão montados em fábrica - "CMF" - Espe- cificação IEC 947-2:1995 - Low-voltage switchgear and controlgear - Circuit-breakers NBR 6812:1995 - Fios e cabos elétricos - Queima vertical (fogueira) - Método de ensaio IEC 1008-1:1996 - Residual current operated circuit- breakers without integral overcurrent protection for NBR 7094:1996 - Máquinas elétricas girantes - Moto- household and similar uses (RCCB's) - Part 1: General res de indução - Especificação rules NBR 7285:1987 - Cabos de potência com isolação IEC 1009-1:1996 - Residual current operated circuit- sólida extrudada de polietileno termofixo para tensões breakers with integral overcurrent protection for até 0,6/1 kV sem cobertura - Especificação household and similar uses (RCCB's) - Part 1: General rules NBR 9313:1986 - Conectores para cabos de potência isolados para tensões até 35 kV - Condutores de co- NF-C-63-010 - Appareilage à basse tension bre ou alumínio - Especificação NBR 9326:1986 - Conectores para cabos de potên- 3 Definições cia - Ensaios de ciclos térmicos e curtos-circuitos - Método de ensaio Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as definições contidas na NBR IEC 50 (826). NBR 9513:1986 - Emendas para cabos de potência isolados para tensões até 750 V - Especificação 4 Determinação das características gerais NBR 11301:1990 - Cálculo da capacidade de condu- 4.1 Regra geral ção da corrente de cabos isolados em regime perma- nente (fator de carga 100%) - Procedimento 4.1.1 Devem ser determinadas as seguintes caracterís- ticas da instalação, em conformidade com o indicado a NBR 11840:1991 - Dispositivos fusíveis de baixa ten- seguir: são - Especificação a) utilização prevista, estrutura geral e a alimentação NBR 13300:1995 - Redes telefônicas internas em (ver 4.2); prédios - Terminologia b) influências externas às quais está submetida NBR 13534:1995 - Instalações elétricas em estabele- (ver 4.3); cimentos assistenciais de saúde NBR IEC 50 (826):1997 - Vocabulário eletrotécnico c) compatibilidade de seus componentes (ver 4.4); internacional - Capítulo 826 Instalações elétricas em edificações d) manutenção (ver 4.5). IEC 38:1983 - IEC standart voltages 4.1.2 Essas características devem ser consideradas na escolha das medidas de proteção para garantir a segu- IEC 79-0:1983 - Electrical apparatus for explosive gas rança (ver seção 5) e na seleção e instalação dos compo- atmospheres - Part 0: General requirements nentes (ver seção 6).
5. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/ANBR 5410:1997 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb 5 4.2 Alimentação e estrutura d) em unidades residenciais, como alternativa, para a determinação das cargas de iluminação, pode ser 4.2.1 Potência de alimentação adotado o seguinte critério: 4.2.1.1 Generalidades - em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 m² deve ser prevista uma carga mí- 4.2.1.1.1 A determinação da potência de alimentação é nima de 100 VA; essencial para a concepção econômica e segura de uma instalação nos limites adequados de temperatura e de queda - em cômodo ou dependências com área supe- de tensão. rior a 6 m² deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 m², acrescida de 4.2.1.1.2 Na determinação da potência de alimentação de 60 VA para cada aumento de 4 m² inteiros. uma instalação ou de parte de uma instalação, devem-se NOTA - Os valores apurados correspondem à potência prever os equipamentos de utilização a serem insta- destinada a iluminação para efeito de dimensionamento dos lados, com suas respectivas potências nominais e, após circuitos, e não necessariamente à potência nominal das isso, considerar as possibilidades de não simultaneidade lâmpadas. de funcionamento destes equipamentos, bem como ca- pacidade de reserva para futuras ampliações. 4.2.1.2 Previsão de carga 4.2.1.2.3 Tomadas de uso geral a) nas unidades residenciais e nas acomodações A previsão de carga de uma instalação deve ser feita de hotéis, motéis e similares, o número de tomadas obedecendo-se às prescrições citadas a seguir. de uso geral deve ser fixado de acordo com o NOTAS seguinte: 1 Os equipamentos de utilização de uma instalação podem ser alimentados diretamente (caso de equipamentos fixos de uso - em banheiros, pelo menos uma tomada junto industrial ou análogo), através de tomadas de corrente de uso ao lavatório, desde que observadas as restrições específico ou através de tomadas de corrente de uso não específico de 9.1; (tomadas de uso geral). - em cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de 2 As caixas de derivação utilizadas para a ligação de equipamen- serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo tos de utilização são consideradas, para os efeitos desta Norma, como tomadas de uso específico. uma tomada para cada 3,5 m, ou fração de perí- metro, sendo que, acima de cada bancada com 3 Os flats e as unidades de apart-hotéis e similares devem ser largura igual ou superior a 0,30 m, deve ser pre- considerados como unidades residenciais. vista pelo menos uma tomada; 4.2.1.2.1 Geral - em halls, corredores, subsolos, garagens, sótãos e varandas, pelo menos uma tomada; a) a carga a considerar para um equipamento de utilização é a sua potência nominal absorvida, dada pelo fabricante ou calculada a partir da tensão no- NOTA - No caso de varandas, quando não for possível minal, da corrente nominal e do fator de potência; a instalação da tomada no próprio local, esta deverá ser instalada próxima ao seu acesso. b) nos casos em que for dada a potência nominal fornecida pelo equipamento (potência de saída), e não - nos demais cômodos e dependências, se a área a absorvida, devem ser considerados o rendi- for igual ou inferior a 6 m², pelo menos uma toma- mento e o fator de potência. da; se a área for superior a 6 m², pelo menos uma tomada para cada 5 m, ou fração de perímetro, 4.2.1.2.2 Iluminação espaçadas tão uniformemente quanto possível; a) as cargas de iluminação devem ser determinadas como resultado da aplicação da NBR 5413; b) nas unidades residenciais e nas acomodações de hotéis, motéis e similares, às tomadas de uso ge- b) para os aparelhos fixos de iluminação a descarga, a ral devem ser atribuídas as seguintes potências: potência nominal a ser considerada deverá incluir a potência das lâmpadas, as perdas e o fator de po- - em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, tência dos equipamentos auxiliares; áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo 600 VA por tomada, até três tomadas, e c) em cada cômodo ou dependência de unidades 100 VA, por tomada, para as excedentes, consideran- residenciais e nas acomodações de hotéis, motéis e do cada um desses ambientes separadamente; similares deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, com potência mínima de 100 VA, co- - nos demais cômodos ou dependências, no míni- mandado por interruptor de parede; mo 100 VA por tomada. NOTA - Nas acomodações de hotéis, motéis e similares pode-se substituir o ponto de luz fixo no teto por tomada de c) em halls de escadaria, salas de manuteção e salas corrente, com potência mínima de 100 VA, comandada por interruptor de parede. de localização de equipamentos, tais como, casas
6. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A6 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 de máquinas, salas de bombas, barriletes e locais - segunda letra - Situação das massas da instala- análogos deve ser prevista no mínimo uma tomada; ção elétrica em relação à terra: d) aos circuitos terminais que sirvam às tomadas de uso geral nos locais indicados na alínea c) deve ser - T = massas diretamente aterradas, indepen- atribuída uma potência de no mínimo 1 000 VA. dentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação; 4.2.1.2.4 Tomadas de uso específico - N = massas ligadas diretamente ao ponto de a) às tomadas de uso específico deve ser atribuída alimentação aterrado (em corrente alternada, o uma potência igual à potência nominal do equipa- ponto aterrado é normalmente o ponto neu- mento a ser alimentado; tro); b) quando não for conhecida a potência nominal do equipamento a ser alimentado, deve-se atribuir à to- - outras letras (eventuais) - Disposição do con- mada de corrente uma potência igual à potência nominal dutor neutro e do condutor de proteção: do equipamento mais potente com possi- bilidade de ser ligado, ou a potência determinada a - S = funções de neutro e de proteção asse- partir da corrente nominal da tomada e da tensão do guradas por condutores distintos; respectivo circuito; c) as tomadas de uso específico devem ser instala- - C = funções de neutro e de proteção combi- das, no máximo, a 1,5 m do local previsto para o nadas em um único condutor (condutor PEN). equipamento a ser alimentado. 4.2.2 Tipos de sistemas de distribuição NOTAS - Nas figuras 1 a 5 são utilizados os seguintes símbolos: Os sistemas de distribuição são determinados em função do: a) esquema de condutores vivos; b) esquema de aterramento. 4.2.2.1 Esquemas de condutores vivos Nesta Norma são considerados os seguintes esquemas de condutores vivos: 4.2.2.2.1 Esquema TN a) corrente alternada: Os esquemas TN possuem um ponto da alimentação - monofásico a 2 condutores; diretamente aterrado, sendo as massas ligadas a este ponto através de condutores de proteção. Nesse esque- - monofásico a 3 condutores; ma, toda corrente de falta direta fase-massa é uma cor- rente de curto-circuito. São considerados três tipos de - bifásico a 3 condutores; esquemas TN, de acordo com a disposição do condutor - trifásico a 3 condutores; neutro e do condutor de proteção, a saber: - trifásico a 4 condutores; a) esquema TN-S, no qual o condutor neutro e o condutor de proteção são distintos; b) corrente contínua: - 2 condutores; b) esquema TN-C-S, no qual as funções de neutro e de proteção são combinadas em um único condutor - 3 condutores; em uma parte da instalação; 4.2.2.2 Esquemas de aterramento c) esquema TN-C, no qual as funções de neutro e de Nesta Norma são considerados os esquemas de aterra- proteção são combinadas em um único condutor ao mento descritos a seguir, com as seguintes observações: longo de toda a instalação. a) as figuras 1 a 5 mostram exemplos de sistemas tri- fásicos comumente utilizados; 4.2.2.2.2 Esquema TT b) para classificação dos esquemas de aterramento é utilizada a seguinte simbologia: O esquema TT possui um ponto da alimentação direta- mente aterrado, estando as massas da instalação ligadas - primeira letra - Situação da alimentação em re- a eletrodos de aterramento eletricamente distintos do ele- lação à terra: trodo de aterramento da alimentação. - T = um ponto diretamente aterrado; Nesse esquema, as correntes de falta direta fase-massa - I = isolação de todas as partes vivas em rela- devem ser inferiores a uma corrente de curto-circuito, ção à terra ou aterramento de um ponto através sendo porém suficientes para provocar o surgimento de de uma impedância; tensões de contato perigosas.
7. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb 7NBR 5410:1997 Figura 1 - Esquema TN-S (O condutor neutro e o condutor de proteção são separados ao longo de toda a instalação) Figura 2 - Esquema TN-C-S (As funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas em um único condutor em uma parte da instalação) Figura 3 - Esquema TN-C (As funções de neutro e de condutor de proteção são combinadas em um único condutor ao longo de toda a instalação )
8. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A8 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 Figura 4 - Esquema TT 4.2.2.2.3 Esquema IT d) instalações exclusivamente para alimentação de fornos industriais; 4.2.2.2.3.1 O esquema IT não possui qualquer ponto da alimentação diretamente aterrado, estando aterradas as e) instalações para retificação destinada exclusi- massas da instalação. Nesse esquema, a corrente resul- vamente a acionamentos de velocidade controlada. tante de uma única falta fase-massa não deve ter intensi- dade suficiente para provocar o surgimento de tensões de 4.2.2.2.4 Aterramento de neutro contato perigosas. Quando a instalação for alimentada em baixa tensão pela 4.2.2.2.3.2 A utilização do esquema IT deve ser restrita a concessionária, o condutor neutro deve ser sempre ater- casos específicos, como os relacionados a seguir: rado na origem da instalação. a) instalações industriais de processo contínuo, com NOTAS tensão de alimentação igual ou superior a 380 V, desde que verificadas as seguintes condições: 1 O aterramento do neutro provido pelos consumidores alimen- tados em baixa tensão é essencial para que seja atingido o grau - a continuidade de operação é essencial; de efetividade mínimo requerido para o aterramento do condutor neutro da rede pública, conforme critério de projeto atualmente - a manutenção e a supervisão estão a cargo de padronizado pelas concessionárias de energia elétrica. pessoal habilitado (BA4 e BA5, conforme 4.3.2.1); 2 Do ponto de vista da instalação, o aterramento do neutro na origem proporciona uma melhoria na equalização de potenciais - existe detecção permanente de falta à terra; essencial à segurança. - o neutro não é distribuído; 4.2.3 Alimentação b) instalações alimentadas por transformador de se- paração com tensão primária inferior a 1 000 V, desde 4.2.3.1 Generalidades que verificadas as seguintes condições: 4.2.3.1.1 Devem ser determinadas as seguintes caracte- - a instalação é utilizada apenas para circuitos de rísticas da alimentação, tendo em vista o fornecimento da comando; potência estimada de acordo com 4.2.1: - a continuidade da alimentação de comando é a) natureza da corrente; essencial; b) valor da tensão; - a manutenção e a supervisão estão a cargo de pessoal habilitado (BA4 e BA5, conforme 4.3.2.1); c) valor da freqüência; - existe detecção permanente de falta à terra; d) valor da corrente de curto-circuito presumida na origem da instalação. c) circuitos com alimentação separada, de reduzida extensão, em instalações hospitalares, onde a conti- NOTA - As faixas de tensão em corrente alternada ou contínua em nuidade de alimentação e a segurança dos pacientes que devem ser classificadas as instalações, conforme a tensão são essenciais (conforme a NBR 13534); nominal, são dadas no anexo A.
9. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/ANBR 5410:1997 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb 9 1) O neutro pode ser isolado do terra. Figura 5 - Esquema IT 4.2.3.1.2 Essas características devem ser obtidas do con- futuros. Tal necessidade, conforme mencionado em cessionário de energia elétrica, no caso de fonte externa, e 4.2.1.1.2, deverá se refletir, ainda, na taxa de ocupação devem ser determinadas, no caso de fonte própria. São dos condutos elétricos e quadros de distribuição. aplicáveis tanto para a alimentação normal como para alimentações de segurança e de reserva. 4.2.4.5 Os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimen- 4.2.3.2 Sistema de alimentação elétrica para serviços de se- tam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais gurança e sistemas de alimentação de reserva distintos para iluminação e tomadas de corrente. Quando for imposta a necessidade de instalações de se- 4.2.4.6 Em unidades residenciais e acomodações (quartos gurança por autoridades responsáveis pela proteção con- ou apartamentos) de hotéis, motéis e similares, devem ser tra incêndio ou devido a prescrições relativas à fuga dos previstos circuitos independentes para cada equipa- locais em caso de emergência, ou ainda quando forem mento com corrente nominal superior a 10 A. especificadas pelo projetista alimentações de reserva, as características das alimentações para instalações de segurança ou de reserva devem ser determinadas sepa- 4.2.4.7 Nas instalações alimentadas com duas ou três fa- radamente. Essas alimentações devem possuir capa- ses, as cargas devem ser distribuídas entre as fases, de cidade, confiabilidade e disponibilidade adequadas ao modo a obter-se o maior equilíbrio possível. funcionamento especificado. Em 4.6 e 6.6 são apresenta- das prescrições suplementares para as instalações de 4.2.4.8 Quando houver alimentação a partir de vários sis- segurança. Esta Norma não contém prescrições particula- temas (subestação, gerador, etc.), o conjunto de circuitos res para alimentações de reserva. alimentados por cada sistema constitui uma instalação. Cada uma delas deve ser claramente diferenciada das outras, 4.2.4 Divisão das instalações observando-se que: 4.2.4.1 Qualquer instalação deve ser dividida, de acordo a) um quadro de distribuição só deve possuir compo- com as necessidades, em vários circuitos, devendo cada nentes pertencentes a uma única instalação, com circuito ser concebido de forma a poder ser seccionado exceção de circuitos de sinalização e comando e de sem risco de realimentação inadvertida, através de outro conjuntos de manobra especialmente projetados pa- circuito. ra efetuar o intercâmbio das fontes de alimentação; 4.2.4.2 Qualquer instalação deve ser dividida em tantos b) os condutos fechados só devem conter condutores circuitos quantos forem necessários, de forma a propor- de uma única instalação; cionar facilidade de inspeção, ensaios e manutenção, bem como evitar que, por ocasião de um defeito em um circuito, c) nos condutos abertos, bem como nas linhas consti- toda uma área fique desprovida de alimentação (por exemplo, tuídas por cabos fixados diretamente em paredes ou circuitos de iluminação). tetos, podem ser instalados condutores de instala- 4.2.4.3 Circuitos de distribuição distintos devem ser previs- ções diferentes, desde que adequadamente identifi- tos para partes das instalações que necessitem de con- cados. trole específico, de tal forma que estes circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros (por exemplo: minuterias, 4.3 Classificação das influências externas circuitos de supervisão predial, etc.). Esta subseção estabelece uma classificação e uma codi- 4.2.4.4 Em função da ocupação do local e da distribuição de ficação das influências externas que devem ser conside- circuitos efetuada, deve-se prever a possibilidade de radas na concepção e na execução das instalações elé- ampliações futuras, com a utilização de circuitos terminais tricas. Cada condição de influência externa é designada
10. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A10 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 por um código que compreende sempre um grupo de duas 4.3.1.3 Presença de água letras maiúsculas e um número, como descrito a seguir: Conforme a tabela 3. a) a primeira letra indica a categoria geral da influên- cia externa: 4.3.1.4 Presença de corpos sólidos A = meio ambiente; Conforme a tabela 4. B = utilização; 4.3.1.5 Presença de substâncias corrosivas ou poluentes C = construção das edificações; Conforme a tabela 5. b) a segunda letra (A, B, C, ...) indica a natureza da 4.3.1.6 Solicitações mecânicas influência externa; Conforme as tabelas 6-(a) e 6-(b). c) o número (1, 2, 3, ...) indica a classe de cada influên- cia externa. 4.3.1.7 Presença de flora e mofo NOTA - A codificação indicada nesta subseção não é destinada à Conforme a tabela 7. marcação dos componentes. 4.3.1.8 Presença de fauna 4.3.1 Meios ambientes Conforme a tabela 8. 4.3.1.1 Temperatura ambiente 4.3.1.9 Influências eletromagnéticas, eletrostáticas ou A temperatura ambiente (ver tabela 1) a considerar para ionizantes um componente é a temperatura no local onde deve ser instalado, considerada a influência de todos os demais Conforme a tabela 9. componentes instalados no local e em funcionamento, não levando em consideração a contribuição térmica do 4.3.1.10 Radiações solares componente considerado. Conforme a tabela 10. 4.3.1.2 Altitude 4.3.1.11 Raios Conforme a tabela 2. Conforme a tabela 11. Tabela 1 - Temperatura ambiente Características Código Classificação Limite inferior Limite superior Aplicações e exemplos (°C) (°C) AA1 Frigorífico - 60 +5 AA2 Muito frio - 40 +5 Câmaras frigoríficas AA3 Frio - 25 +5 AA4 Temperado -5 + 40 AA5 Quente +5 + 40 Interior de edificações AA6 Muito quente +5 + 60 (caso geral) NOTAS 1 O valor médio por um período de 24 h não deve ser superior ao limite superior diminuído de 5°C. 2 Para certos ambientes pode ser necessário combinar duas regiões entre as definidas acima. Assim, por exemplo, as instalações situadas no exterior podem ser submetidas a temperaturas ambientes compreendidas entre - 5°C e + 50°C, isto é, AA4 + AA6. 3 As instalações submetidas a temperaturas diferentes das indicadas devem ser objeto de normas particulares. Tabela 2 - Altitude Código Classificação Características Aplicações e exemplos AC1 Baixa ≤ 2 000 m Para alguns materiais, medidas especiais podem ser necessárias AC2 Alta > 2 000 m a partir de 1 000 m de altitude
11. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/ANBR 5410:1997 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb 11 Tabela 3 - Presença de água Código Classificação Características Aplicações e exemplos AD1 Desprezível A probabilidade de Locais em que as paredes não apresentam presença de água é geralmente traços de umidade, mas que podem desprezível apresentá-los durante períodos curtos, por exemplo sob forma de lixívia, e que secam rapidamente graças a uma boa aeração AD2 Quedas de gotas Possibilidade de quedas Locais em que a umidade se condensa de água verticais de água ocasionalmente, sob forma de gotas de água, ou em que há a presença ocasional de vapor de água AD3 Aspersão de água Possibilidade de chuva Locais em que a água, ao respingar, forma uma caindo em uma direção em película nas paredes ou solos ângulo máximo de 60°C com a vertical AD4 Projeções de Possibilidade de projeções Locais em que, além de haver água nas paredes, os água de água em qualquer componentes da instalação elétrica também são direção submetidos a projeções de água; por exemplo, certos aparelhos de iluminação, painéis de canteiros de obra, etc. AD5 Jatos de água Possibilidade de jatos de Locais que são freqüentemente lavados com ajuda água sob pressão em de mangueiras, tais como passeios públicos, áreas qualquer direção de lavagem de carros, etc. AD6 Ondas Possibilidade de ondas Locais situados à beira mar, tais como piers, praias, de água ancoradouros, etc. AD7 Imersão Possibilidade de Locais susceptíveis de serem inundados e/ou onde recobrimento intermitente, a água possa se elevar no mínimo a 15 cm acima parcial ou total, por água do ponto mais elevado do equipamento, estando a parte mais baixa do equipamento a no máximo 1 m abaixo da superfície da água AD8 Submersão Possibilidade de total Locais onde os componentes da instalação elétrica recobrimento por água de sejam totalmente cobertos de água, de maneira modo permanente permanente, sob uma pressão superior a 10 kPa (0,1 bar, 1 m de água) Tabela 4 - Presença de corpos sólidos Código Classificação Características Aplicações e exemplos AE1 Desprezível Não existe nenhuma Instalações residenciais ou instalações onde não quantidade apreciável de são manipulados objetos pequenos poeira ou de corpos estranhos AE2 Objetos pequenos Presença de corpos Ferramentas e pequenos objetos são exemplos de sólidos cuja menor corpos sólidos cuja menor dimensão é igual ou dimensão é igual ou superior a 2,5 mm superior a 2,5 mm AE3 Objetos muito Presença de corpos Fios são exemplos de corpos sólidos cuja menor pequenos sólidos cuja menor dimensão é igual ou superior a 1 mm dimensão é igual ou superior a 1 mm NOTA: Nas condições AE2 e AE3 pode existir poeira, desde que esta não tenha influência sobre os materiais elétricos AE4 Poeira Presença de poeira em Locais empoeirados. Quando as poeiras forem quantidade apreciável inflamáveis, condutoras, corrosivas ou abrasivas, devem-se considerar simultaneamente outras classes de influências externas, se necessário
12. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A12 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 Tabela 5 - Presença de substâncias corrosivas ou poluentes Código Classificação Características Aplicações e exemplos AF1 Desprezível A quantidade ou natureza _ dos agentes corrosivos ou poluentes não é significativa AF2 Atmosférica Presença significativa de Instalações localizadas na vizinhança da orla agentes corrosivos ou marítima e instalações situadas nas proximidades poluentes de origem de estabelecimentos industriais que produzam atmosférica poluição atmosférica significativa, tais como indústrias químicas, fábricas de cimento, etc.; estes tipos de poluição provêm principalmente da produção de poeiras abrasivas, isolantes ou condutoras AF3 Intermitente Ações intermitentes ou Locais onde se manipulam produtos químicos em acidentais de produtos pequenas quantidades e onde estes produtos só químicos corrosivos ou podem vir a ter contatos acidentais com os materiais poluentes de uso corrente elétricos; tais condições encontram-se nos laboratórios de fábricas, laboratórios de estabelecimentos de ensino ou nos locais onde se utilizam hidrocarbonetos (centrais de aquecimento, garagens, etc.) AF4 Permanente Uma ação permanente de Indústria química, por exemplo produtos químicos corrosivos ou poluentes em quantidades significativas Tabela 6-(a) - Choques mecânicos Código Classificação Características Aplicações e exemplos AG1 Fracos Meios que podem produzir Condições domésticas e análogas choques de energia igual ou inferior a 0,25 J AG2 Médios Meios que podem produzir Condições industriais habituais choques de energia igual ou inferior a 2 J AG3 Significativos Meios que podem produzir Condições industriais severas choques de energia igual ou inferior a 20 J AG4 Muito Meios que podem produzir Condições industriais severas significativas choques de energia superior a 20 J Tabela 6-(b) - Vibrações Código Classificação Características Aplicações e exemplos AH1 Fracas Vibrações desprezíveis Instalações de uso doméstico e análogas, onde seus efeitos podem ser desprezados na maioria dos casos AH2 Médias Vibrações de freqüências Condições industriais habituais compreendidas entre 10 Hz e 50 Hz e de amplitude igual ou inferior a 0,15 mm AH3 Significativas Vibrações de freqüências Condições severas compreendidas entre 10 Hz e 150 Hz e de amplitude igual ou inferior a 0,35 mm
13. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/ANBR 5410:1997 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb 13 Tabela 7 - Presença de flora e mofo Código Classificação Características Aplicações e exemplos AK1 Desprezível Ausência de riscos de _ danos devidos à flora ou ao mofo AK2 Riscos Riscos de danos devidos Os riscos dependem das condições locais e da WIN à flora ou ao mofo natureza da flora. Pode-se separá-los em riscos devidos ao desenvolvimentos prejudicial da CEN vegetação e riscos devidos à sua abundância ema Sist Tabela 8 - Presença de fauna ealo Código Classificação Características Aplicações e exemplos sa p AL1 Desprezível Ausência de riscos de _ pres danos devidos à fauna AL2 Riscos Riscos de danos devidos à Os riscos dependem da natureza da fauna. Pode-se ia im fauna (insetos e pequenos separá-los em: perigos devidos a insetos em animais) quantidades prejudiciais ou de natureza agressiva; Cóp presença de pequenos animais ou de pássaros em quantidades prejudiciais ou de natureza agressiva Tabela 9 - Influências eletromagnéticas, eletrostáticas ou ionizantes Código Classificação Características Aplicações e exemplos AM1 Desprezível Ausência de efeitos _ prejudicais devidos a correntes parasitas, radiações eletromagnéticas, radiações ionizantes ou correntes induzidas AM2 Correntes Presença prejudicial de Estas influências encontram-se principalmente nas N NWI parasitas correntes parasitas proximidades de subestações, de emissoras de correntes a alta freqüência, de aparelhos que a CE AM3 Eletromagnéticas Presença prejudicial de contenham substâncias radioativas, de linhas de radiações eletromagnéticas alta tensão, de linhas de tração elétrica, etc. istem AM4 Ionizantes Presença prejudicial de _ radiações ionizantes elo S AM5 Eletrostáticas Presença prejudicial de _ influências eletrostáticas sa p AM6 Indução Presença prejudicial de _ pres correntes induzidas ia im Cóp Tabela 10 - Radiações solares Código Classificação Características Aplicações e exemplos AN1 Desprezível _ _ AN2 Significativas Radiações solares de Os efeitos da radiação podem causar um aumento intensidade e/ou duração da temperatura e modificações de estrutura de prejudicial alguns materiais
14. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A14 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 Tabela 11 - Raios Código Classificação Características Aplicações e exemplos AQ1 Desprezível _ _ AQ2 Indiretos Riscos provenientes da Instalações alimentadas por linhas aéreas rede de alimentação AQ3 Diretos Riscos provenientes da Partes da instalação situadas no exterior das exposição dos edificações equipamentos 4.3.2 Utilizações 4.3.2.4 Condições de fuga das pessoas em emergências Conforme a tabela 15. 4.3.2.1 Competência das pessoas 4.3.2.5 Natureza das matérias processadas ou armazenadas Conforme a tabela 12. Conforme a tabela 16. 4.3.2.2 Resistência elétrica do corpo humano 4.3.3 Construção das edificações 4.3.3.1 Materiais de construção Conforme a tabela 13. Conforme a tabela 17. 4.3.2.3 Contatos das pessoas com o potencial local 4.3.3.2 Estrutura das edificações Conforme a tabela 14. Conforme a tabela 18. Tabela 12 - Competência das pessoas Código Classificação Características Aplicações e exemplos BA1 Comuns Pessoas inadvertidas _ BA2 Crianças Crianças que se encontram Crianças de pouca idade em coletividade, por nos locais que lhe são exemplo em creches destinados BA3 Incapacitados Pessoas que não dispõem Asilos, hospícios, hospitais de completa capacidade física ou intelectual (velhos, doentes) BA4 Advertidas Pessoas suficientemente Locais de serviço elétrico informadas ou supervisionadas por pessoas qualificadas de modo a lhes permitir evitar os perigos que a eletricidade pode apresentar (pessoal de manutenção e/ou operação) BA5 Qualificadas Pessoas que têm Locais de serviço elétrico fechados conhecimentos técnicos ou experiência suficiente para lhes permitir evitar os perigos que a eletricidade pode apresentar (engenheiros e técnicos)
15. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/ANBR 5410:1997 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb 15 Tabela 13 - Resistência elétrica do corpo humano Código Classificação Características Aplicações e exemplos BB1 Elevada Condições secas Circunstâncias nas quais a pele está seca (nenhuma umidade, inclusive suor) BB2 Normal Condições úmidas Passagem da corrente elétrica de uma mão à outra ou de uma mão a um pé, com a pele úmida (suor) e a superfície de contato sendo significativa (por exemplo, um elemento está seguro dentro da mão) BB3 Fraca Condições molhadas Passagem da corrente elétrica entre as duas mãos e os dois pés, estando as pessoas com os pés molhados ao ponto de se poder desprezar a resistência da pele e dos pés BB4 Muito fraca Condições imersas Pessoas imersas na água, por exemplo em banheiras e piscinas Tabela 14 - Contatos das pessoas com o potencial local Código Classificação Características Aplicações e exemplos BC1 Nulos Pessoas que se encontram Locais não condutores, isto é, cujos piso e paredes em locais não condutores são isolantes, e que não possuem nenhum elemento condutor BC2 Fracos Pessoas que não Locais não condutores, isto é, cujos piso e paredes corram riscos de entrar são isolantes, e que possuem elementos condutores em contato, sob condições em pequena quantidade ou de pequenas habituais, com elementos dimensões, cuja probabilidade de contato possa ser condutores ou que não desprezada. Isto ocorre, por exemplo, com as salas e estejam sobre superfícies quartos de residências condutoras BC3 Freqüentes Pessoas em contato com Locais cujos piso e paredes não são isolantes e/ou elementos condutores ou se possuem grandes ou inúmeros elementos postando sobre superfícies condutores condutoras BC4 Contínuos Pessoas em contato Locais como caldeiras ou recipientes metálicos, permanente com paredes cujas dimensões sejam tais que as pessoas que as metálicas e cujas penetrem estejam continuamente em contato com as possibilidades de paredes. A redução de liberdade de movimentos interromper os contatos das pessoas pode, por um lado, impedir as pessoas são limitadas de romper voluntariamente o contato e, por outro lado, aumentar os riscos de contato involuntário Tabela 15 - Condições de fuga das pessoas em emergências Código Classificação Características Aplicações e exemplos BD1 Normal Baixa densidade de Áreas comuns e de circulação em edificações ocupação, condições de exclusivamente residenciais de até 15 pavimentos e fuga fáceis edificações de outros tipos de até 6 pavimentos BD2 Longa Baixa densidade de Áreas comuns e de circulação em edificações ocupação, condições de exclusivamente residenciais com mais de 15 fuga difíceis pavimentos e edificações de outros tipos com mais de 6 pavimentos BD3 Incômoda Alta densidade de Áreas comuns e de circulação em estabelecimentos ocupação, condições de de atendimento ao público (teatros, cinemas, fuga fáceis shopping-centers) BD4 Longa e incômoda Alta densidade de Áreas comuns e de circulação em edificações de ocupação, condições de atendimento ao público de grande altura ou em fuga difíceis hotéis, hospitais, etc.
16. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A16 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 Tabela 16 - Natureza das matérias processadas ou armazenadas Código Classificação Características Aplicações e exemplos BE1 Riscos _ _ desprezíveis BE2 Riscos de Presença, processamento, Locais que processem ou armazenem: papel a incêndio fabricação ou granel, feno, palha, farinha, açúcar, aparas, lascas armazenamento de ou gravetos de madeira, fibras de algodão ou lã, matérias inflamáveis, hidrocarbonetos, matérias plásticas, etc. inclusive a presença de pós BE3 Riscos de Presença, tratamento ou Refinarias e locais de armazenamento de explosão armazenamento de hidrocarbonetos matérias explosivas ou que tenham ponto de fulgor baixo, inclusive a presença de pós explosivos BE4 Riscos de Presença de alimentos, Indústrias alimentícias, grandes cozinhas. Certas contaminação produtos farmacêuticos e precauções podem ser necessárias para evitar que, produtos análogos sem em caso de defeito, os produtos tratados sejam proteção contaminados pelos materiais elétricos, por exemplo, estilhaços de lâmpadas Tabela 17 - Materiais de construção Código Classificação Características Aplicações e exemplos CA1 Não combustíveis _ _ CA2 Combustíveis Edificações construídas Edificações construídas principalmente com principalmente com madeira ou com outros materiais combustíveis materiais combustíveis Tabela 18 - Estrutura das edificações Código Classificação Características Aplicações e exemplos CB1 Riscos _ _ desprezíveis CB2 Propagação de Edificações cuja forma e Edificações de grande altura (ver BD2 - tabela 15) ou incêndio dimensões facilitam a edificações com sistemas de ventilação forçada propagação de incêndio (por exemplo, efeito de chaminé) CB3 Movimentos Riscos devidos a Edificações de grande comprimento ou construídos movimentos de estrutura sobre terrenos não estabilizados (por exemplo, deslocamentos entre partes deferentes de um prédio ou entre um prédio e o solo), assentamento dos terrenos ou das fundações das edificações CB4 Flexíveis ou Construções frágeis ou que Instalações sob toldos, fixadas a divisórias ou instáveis possam ser submetidas a paredes desmontáveis, ou em coberturas movimentos (tais como inflamáveis oscilações)
17. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/ANBR 5410:1997 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb 17 4.4 Compatibilidade 4.6.2 Classificação Devem ser tomadas medidas apropriadas quando as 4.6.2.1 Um sistema de alimentação elétrica para serviços características de componentes da instalação puderem ser de segurança pode ser: susceptíveis de produzir efeitos prejudiciais em outros componentes ou a outros serviços, ou puderem prejudi- a) não automático, quando sua ligação é realizada por car o funcionamento normal da fonte de alimentação. Es- um operador; sas características referem-se principalmente a: b) automático, quando sua ligação não depende da a) sobretensões transitórias; intervenção de um operador. b) variações rápidas de potência; 4.6.2.2 Um sistema automático é classificado como segue, c) correntes de partida; em função da duração da comutação: d) correntes harmônicas; a) sem corte: alimentação automática que pode ser garantida de modo contínuo nas condições especifi- e) componentes contínuas; cadas durante o período de transição, por exemplo no que concerne às variações de tensão e de fre- f) oscilações de alta freqüência; qüência; g) correntes de fuga; b) com corte muito breve: alimentação automática disponível em até 0,15 s: h) necessidade de aterramentos complementares; c) com corte breve: alimentação automática disponí- i) possibilidade de fornecimento de corrente à rede de vel em até 0,5 s: alimentação. d) com corte médio: alimentação automática disponí- 4.5 Manutenção vel em até 15 s: Devem-se estimar a freqüência e a qualidade de manu- e) com corte longo: alimentação automática dispo- tenção da instalação, tendo em conta a durabilidade pre- nível em mais de 15 s. vista. Essas características devem ser consideradas ao aplicar-se as prescrições das seções 5, 6, 7 e 8 desta Norma, de forma que: 4.7 Instalações temporárias a) toda verificação periódica, ensaio, manutenção e 4.7.1 Condições gerais reparo necessários possam ser realizados de manei- ra fácil e segura; 4.7.1.1 As instalações de reparos, de trabalhos e semiper- manentes podem não atender a algumas prescrições desta b) a eficácia das medidas de proteção para segurança Norma, como vai indicado em 4.7.2, 4.7.3 e 4.7.4. No esteja garantida; entanto, essas exceções não se aplicam a instalações que apresentem riscos de incêndio (BE2 - tabela 16) ou riscos c) a confiabiliade dos componentes, que permitem o de explosão (BE3 - tabela 16). funcionamento da instalação, seja apropriada à dura- bilidade prevista. 4.7.1.2 No que diz respeito às prescrições da seção 5, apenas às instalações de reparos é permitido não atendê- 4.6 Sistema de alimentação elétrica para serviços de las, nas condições indicadas em 4.7.2. Qualquer insta- segurança lação de reparos, de trabalhos ou semipermanente deve ser protegida em sua origem contra sobrecorrentes, de 4.6.1 Generalidades acordo com as prescrições dadas em 5.3. 4.6.1.1 A necessidade de sistema de alimentação elétrica 4.7.1.3 As instalações temporárias não devem impedir nem para serviços de segurança e sua natureza devem ser dificultar a circulação de pessoas. definidas pelas autoridades competentes locais, cujas prescrições devem ser observadas. 4.7.1.4 No caso de utilização de extensões, todas as pre- cauções devem ser tomadas a fim de evitar que tomadas e 4.6.1.2 Podem ser utilizadas as seguintes fontes para sis- tema de alimentação elétrica para serviços de segurança: plugues possam ser separados inadvertidamente. a) baterias; 4.7.2 Instalações de reparos b) geradores independentes da alimentação normal; As instalações de reparos podem não atender às prescri- ções desta Norma, desde que sua existência seja transi- c) ramais separados da rede de distribuição, tória e que, se certas prescrições não forem atendidas, efetivamente independentes da alimentação normal (ver possam ser adotadas medidas compensadoras ou pos- 6.6.2.4). sam ser tomadas precauções apropriadas.
18. Licença de uso exclusivo para Petrobrás S/A18 Cópia impressa pelo Sistema Target CENWeb NBR 5410:1997 4.7.3 Instalações de trabalhos 5.1.1.1 Proteção por sistema: SELV e PELV As instalações de trabalhos podem não atender às seguin- 5.1.1.1.1 A proteção contra choques elétricos é conside- tes prescrições: rada como assegurada, tanto contra contatos diretos quanto contra contatos indiretos, quando: a) fixação dos dispositivos de comando e proteção (6.3.2); a) a tensão nominal não puder ser superior aos limi- tes da faixa I (ver anexo A); b) limites de queda de tensão (6.2.7); b) a fonte de alimentação for uma fonte de segurança c) vizinhança de linhas elétricas e de outras linhas conforme 5.1.1.1.2; e (6.2.9.4); c) forem atendidas todas as condições de 5.1.1.1.3 e, d) condições de instalação de linhas (6.2.11). adicionalmente, 4.7.4 Instalações semipermanentes - de 5.1.1.1.4 para circuitos não aterrados (SELV), ou 4.7.4.1 As instalações semipermanentes podem não aten- - de 5.1.1.1.5 para circuitos aterrados (PELV). der às prescrições indicadas em 4.7.3. NOTAS 4.7.4.2 Se as instalações semipermanentes forem reno- vadas periodicamente, elas devem ser integralmente 1 Quando o circuito for alimentado a partir de um circuito de ten- desmontadas entre cada período de utilização. Por outro são mais elevada por intermédio de outros equipamentos, tais lado, os dispositivos de proteção e de comando dessas como autotransformadores, potenciômetros, dispositivos a semi- instalações devem ser colocados em quadros fixos. condutores, etc., o secundário assim formado é considerado como fazendo parte do circuito primário e deve ser incluído na medida 5 Proteção para garantir segurança de proteção do circuito primário. 2 Limites mais rígidos podem ser especificados para certas As medidas de proteção podem ser aplicadas a uma ins- condições de influências externas (ver 5.8). talação completa, a uma parte de uma instalação ou a um componente. Se determinadas condições de uma medida 5.1.1.1.2 Fontes para SELV e PELV de proteção não forem respeitadas, devem ser tomadas medidas complementares a fim de garantir, com as medidas 5.1.1.1.2.1 São admitidas como fontes para SELV e PELV: de proteção combinadas, o mesmo nível de segurança da medida completa. a) transformador de segurança conforme a IEC 742; A ordem em que as medidas de proteção são descritas não b) fonte de corrente que garanta um grau de segu- implica qualquer noção de importância relativa. rança equivalente ao do transformador de segurança especificado em a) (por exemplo, um grupo moto- 5.1 Proteção contra choques elétricos gerador com enrolamentos apresentando uma sepa- ração equivalente); A proteção contra choques elétricos deve ser prevista pela aplicação das medidas especificadas em: c) fonte eletroquímica (pilhas ou acumuladores) ou outra fonte que não dependa de circuitos de tensão a) 5.1.1 para a proteção contra contatos diretos e contra mais elevada (por exemplo, grupo motor térmico- contatos indiretos, ou gerador); b) 5.1.2 para a proteção contra contatos diretos e 5.1.3 d) certos dispositivos eletrônicos, conforme as nor- para a proteção contra contatos indiretos. mas aplicáveis, nos quais tenham sido tomadas me- didas para assegurar que, mesmo em caso de falta NOTA - Na aplicação destas medidas, ver 5.7.2 e 5.8. interna, a tensão nos terminais de saída não possa ser superior aos limites indicados em 5.1.1.1.1. Valo- 5.1.1 Proteção contra contatos diretos e indiretos res mais elevados podem ser admitidos se, em caso de contato direto ou indireto, a tensão nos terminais de NOTAS saída for imediatamente reduzida a um valor igual ou inferior a esses limites. 1 A sigla SELV foi introduzida ao invés de "Proteção por extrabaixa tensão de segurança" (do inglês, Safety Extra-Low Voltage). A NOTAS versão por extenso deste termo não é utilizada. 1 Equipamentos para ensaios de isolamento constituem um 2 A sigla PELV (do inglês, Protective Extra-Low Voltage) foi es- exemplo de tais dispositivos. colhida para a variante aterrada do SELV (incluída na edição anterior em "Extrabaixa tensão funcional"). Aqui também não é 2 Mesmo que a tensão medida inicialmente nos terminais de utilizado o termo por extenso. saída seja mais elevada, a prescrição contida em d) pode ser considerada atendida se, após medida com um voltímetro 3 Por analogia com essas notações, "Extrabaixa tensão fun- apresentando uma resistência interna de 3 000 Ω , a tensão nos cional" foi abreviada para FELV (do inglês, Functional Extra-Low terminais de saída se situar então dentro dos limites especi- Voltage). ficados em 5.1.1.1.1.