Também conhecida como central de armazenamento, a central de gás se configura como o local em que ficam armazenados os cilindros constantes de gás a ser utilizado na alimentação das peças da edificação.
Contextualizando para o gás liquefeito do petróleo (G.L.P.), vale indicar que a Central de G.L.P. só pode ser dimensionada quando a rede definida é de fato esta, com a rede de gás natural não considerando esta hipótese, dado que o abastecimento do mesmo não se desenvolve junto à edificação.
Acessar o comando “Editar propriedades”, destacado em vermelho na imagem abaixo junto ao cabeçalho da janela de edificação recém aberta;
Os cálculos considerados no dimensionamento da Central de G.L.P. estão associados à vazão estabelecida no trecho inicial da rede, correspondente ao somatório das vazões requeridas para o funcionamento de cada peça lançada no modelo a ser abastecida.
O número de recipientes a ser aplicado na central é dependente, além da vazão, da densidade do gás e da capacidade de vaporização do mesmo, que varia em função da temperatura média mínima definida para o ambiente e o tipo de recipiente.
A quantidade de recipientes obtida através da fórmula acima representa uma condição de recipientes estacionários com apenas uma bateria de recipientes.
Na consideração prática de recipientes móveis existindo a recarga de gás através da troca destes, o valor do número de recipientes determinado pela fórmula deve ser dobrado, equivalendo então a duas baterias de recipientes.
Para estabelecer uma condição móvel ou estacionária aos recipientes, acompanhar os procedimentos abaixo apresentados.
Neste momento, é apresentada uma tabela com a listagem de botijões e cilindros de gás a serem escolhidos para utilização no projeto.
Registrando que a coluna “Recipiente” está associada ao nome que identifica o botijão a ser dimensionado, a habilitação da coluna “Estacionário” indica a não necessidade de recarga do gás através da troca de botijões, com apenas uma bateria de recipientes sendo suficiente, conforme discutido acima.
Considerando que, na maioria das vezes, o resultado da fórmula acima apresentada é fracionário, a determinação do número de recipientes pode se dar arredondando o valor obtido para um número inteiro imediatamente superior.
Admitindo a escolha do tipo e do modelo de recipiente a ser utilizado dependente da própria concepção de projeto do usuário, existe a possibilidade de criação (n° 1) ou exclusão (n° 2) de algum recipiente segundo os comandos destacados na sequência. É possível ainda estabelecer um novo nome para o recipiente recém criado e definir as demais informações a ele associadas.
Para estudo do dimensionamento da central de gás lançada no projeto, deve-se acessar o “Gerenciador” da plataforma do QiGás, conforme se indica em outro artigo técnico: Como executar o dimensionamento da central de gás GLP?.
Pode-se interpretar que o estabelecimento de nenhum valor junto à coluna “2 Baterias” ficou configurado àqueles recipientes definidos como estacionários a partir da janela acima referenciada. Por outro lado, para os recipientes caracterizados segundo um condição de recarga do gás, a coluna “2 Baterias” foi determinada conforme o valor dobrado de sua coluna antecedente.