Mankenberg - Abastecimento e evacuação de águas
Aplicação: Regulação de nível em elevador de alcatruzes para protecção contra inundações
Válvula Mankenberg aplicada
Em 04668 Sermuth os rios Zwickauer Mulde e Freiberger Mulde confluem no rio Mulde. Ambos os rios nascem nas montanhas Erzgebirge entre a Saxónia e a República Checa e foram responsáveis por fortes inundações no passado. O elevador de alcatruzes regula o nível da afluência ao rio Mulde e serve de protecção contra inundações. Ao atingir-se um certo nível, arrancam quatro potentes bombas compressoras submersíveis que voltam a desligar-se quando se atingir um segundo nível
Função da válvula na instalação
Ao desligar, as válvulas quebra-vácuo garantem uma separação rápida da coluna de líquido para evitar vácuo e a danificação da instalação
Vantagem da válvula Mankenberg
A válvula quebra-vácuo de escala ajustável, garante fiavelmente a entrada de grandes quantidades de ar dentro de pouco tempo.
Aplicação: Central de abastecimento de água, abastecimento de água potável
Descrição da instalação e/ou do processo
Na zona de exploração a céu aberto, tira-se água do lençol freático através de poços com qualidade de água potável. Depois do tratamento, as cidades e municípios são abastecidos com água potável. Devido ao consumo variável formam-se golpes de aríete ou aumentos de pressão na rede das empresas de abastecimento.
Com a instalação de uma válvula de excesso de fluxo, impede-se eficientemente pressões de ponta >= 7 bar. Para assegurar o funcionamento correcto da válvula de excesso de fluxo, montou-se antes dela uma válvula de purga no ponto mais alto.
A válvula de excesso de fluxo é uma válvula de baixo custo, alto desempenho e de regulação com precisão. A válvula de purga e ventilação é caracterizada por longa vida útil e peso reduzido (aço inoxidável de repuxo profundo).
Aplicação: Purga e ventilação de oxidadores em centrais de abastecimento de água
No oxidador, são separadas as ligações de ferro e manganésio da água crua retirada dos poços. As caldeiras de filtragem (filtros de saibro, na maior parte) filtram substâncias em suspensão e outras partículas da água crua.
Purga e ventilação das caldeiras de filtragem e do oxidador
A longa vida útil da válvula é convincente. Algumas das válvulas estiveram em funcionamento desde 1977.
Para aplicação no oxidador, recomendou-se a utilização de ferro fundido revestido para prevenir oxidação e ensebamento da válvula de purga e ventilação. Para o oxidador, recomenda-se um revestimento de poliamida.