Protector para instalação interior de powerline ATSOCKET 5kA
Protetor para instalação interna de linha elétrica ATSOCKET 5kA
Proteção monofásica para instalação interna de linhas de fornecimento de energia.
Seu tamanho pequeno permite que ele esteja localizado próximo às tomadas elétricas que serão usadas pelos usuários.
Referência at3w-AT-9505
Seu tamanho pequeno permite que ele esteja localizado próximo às tomadas atuais que serão usadas pelos usuários. Ele contém uma proteção eficaz para linhas de suprimento elétrico-pho-elétrico. Proteção fina de acordo com a proteção em cascata recomendada no Regulamento de Baixa Tensão (REBT ITC23) Proteção tipo 3 de acordo com a norma UNE-EN 61643-11 e o GUBABT-23 do REBT. Adequado para equipamentos das Categorias I, II, III e IV de acordo com o ITC-BT-23 do REBT.
Eles não produzem deflagração.
Eles não produzem interrupção das linhas de fornecimento a qualquer momento.
Proteção modular de tamanho pequeno.
Dispositivo de controle termodinâmico e aviso sonoro.
Coordenado com os protetores das séries ATSHOCK, ATSHIELD, ATSUB e ATCOVER.
Eles são instalados em paralelo com a linha de baixa tensão, com conexões para a fase, para o neutro e para a terra.
A instalação deve ser feita sem tensão na linha Recomenda-se a utilização em instalações onde possam ser instalados equipamentos sensíveis a sobretensões transitórias (computadores, impressoras, servidores, etc.), sempre coordenados com protetores do tipo 1 ou 2 no painel anterior.
A conexão com a terra é essencial. Para que a proteção esteja correta, as conexões de aterramento de toda a instalação devem ser conectadas diretamente ou através de faíscas, e sua resistência deve ser menor que 10Ω Se as instruções deste arquivo não forem usadas ou utilizadas, a proteção garantida Essa equipe pode ficar comprometida.