Bomba de calor industrial | Piller Blowers & Compressors
Integração do sistema de compressão de vapor
Proposta & Aplicações
Componentes & Variações
Respostas para o aumento dos custos da energia
Bombas de calor industriais para recuperação de vapor
Contra o cenário do aumento dos preços de energia, geração ou recuperação de vapor usando uma bomba de calor é uma opção atrativa. O princípio básico da Bomba de Calor Industrial PILLER é recuperar o calor desperdiçado e disponibilizá-lo a um nível de temperatura utilizável.
As vantagens: Alta economia de energia primária, redução de CO2 e eficiência econômica total melhorada do sistema.
Aqui, a PILLER se beneficia do know-how adquirido durante anos de recompressão mecânica de vapor (MVR) e possibilita o uso dos ventiladores de alta performance como um tipo de bomba de calor. A bomba de calor industrial PILLER permite o uso do calor excedido. Para gerar vapor útil, a PILLER trabalha com fluidos existentes – vapor de processo ou água.
Reciclagem de vapor de processo
Se o vapor é comprimido diretamente e depois usado para aquecimento, o princípio básico corresponde ao clássico processo compressão mecânico de vapor (MVC). Além do uso para processos de aquecimento, o vapor comprimido pode também ser usado em outros processos para geração de vapor ou água quente.
Se a corrente de calor desperdiçada não for gasosa ou se o vapor não puder ser comprimido, o ciclo de inovação da bomba de calor com evaporador pode ser usado. O aspecto especial aqui é a geração de vapor em primeiro lugar. Para isto, a PILLER utiliza água como fluído, no qual é evaporado em temperatura e pressão baixa no gerador de vapor (Evaporador). Os ventiladores de alta performance PILLER eleva o vapor a pressões e temperaturas para suprir a necessidade do processo ou sistema de aquecimento.
Vantagens econômicas de sistemas de bomba de calor industriais
Em industrias de processos de energia intensiva com alta demanda de vapor, o sistema se comprovou em termos de economia e sustentabilidade. Por onde quer que o processo de separação termal fica e há calor, é possível fazer o retrofit – usando nosso sistema.
A integração da bomba de calor PILLER e o resultado da eficiência energética melhorada aumenta a efetividade dos custos da planta, reduzindo os custos com energia em mais de 50 % com um período de amortização menor que 3 anos.
Os ventiladores PILLER podem ser usados do vácuo – de poucos milibares – até um nível de pressão média de 20 bar absoluto. O projeto industrial abrange todas as condições de clima e pode operar durante o ano todo. Em adição a mais alta qualidade, a PILLER oferece fácil manutenção e confiabilidade, que se comprovou por décadas com recompressão de vapor no mercado.
Vantagens ecológicas de sistemas de bomba de calor industriais
Além disto, a emissão de CO2 são reduzidas através da substituição de combustíveis fósseis e, em contraste com as bombas de calor convencionais, a bomba de calor PILLER não usa líquidos refrigerantes que são agressivos, perigosos ou corrosivos ao meio ambiente. A bomba de calor PILLER utiliza fluídos existentes – processa vapor ou água – e assim contribui significativamente para a proteção do clima e recursos.
As vantagens são claras: alta eficiência energética devido ao reuso de calor desperdiçado, uso reduzido de combustíveis fósseis, baixa emissão de CO2 e redução dos custos de energia – graças ao retrofit em seu processo.
Em relance: Como você se beneficia da bomba de calor industrial PILLER
Reduções extremas do consumo de energia e custos:
Mais de 75 % de economia de energia
até 90 % de economia com custos de energia
Proteção climática melhorada e conservação de recursos graças a redução de uso de combustíveis fósseis e mais de 60% de redução de emissão de CO2
Significativa melhora de eficiência energética através de recuperação de calor
Período de amortização menor que 3 anos
Integração simples entre os sistemas existentes: retrofit sem grandes sacrifícios e fácil implementação até em condições de espaço limitados.
Referências da indústria de processamento
Bombas de calor industriais com sistemas de compressão de vapor
O processo industrial lança grandes vazões de calor inutilizados no meio ambiente, que foram previamente alimentados em caros aquecedores de vapor. A bomba de calor industrial PILLER é ideal para o uso nos processos de energia intensiva das indústrias com alta demanda de vapor. Pode ser usado onde quer que esteja o processo de separação termal, como na produção de produtos nas indústrias petroquímicas, químicas, farmacêuticas, materiais básicos, papel e alimentícias. Colunas de destilação, plantas de dessorção, concentradores, evaporadores cristalizados ou reações químicas – uma vez que o processo de vapor é produzido, a engenharia com este sistema é a melhor solução para alcançar altos coeficientes de performance (COP) e uma correspondente alta eficiência econômica.
No range de potência de vários megawatts e por entregar vapor a um alto nível de temperatura, a bomba de calor industrial PILLER é a solução para a recuperação de calor nos processos da indústria. COPs ou fatores sazonais de performance (SEER), de 5 a 45 são possíveis, dependendo do aumento de temperatura, e assegura a rápida amortização do investimento.
Modo de funcionamento de bombas de calor industriais
A bomba de calor industrial PILLER possibilita os usuários recuperar calor excedente e fornecer vapor. Correntes de vapor descartados são elevados a uma temperatura útil através da compressão do processo de vapor ou vapor gerado.
Conversão de sistemas para redução do consumo de energia
O sistema inovativo é ideal para retrofit em plantas existentes. Seus componentes principais podem ser instalados individualmente. Devido a flexibilidade do arranjo – sem requerimentos especiais devido a instalação no site – é possível usar as plataformas acima das plantas de processo para retrofit, por exemplo.
Compressão de vapor ou geração de vapor
O sistema de bombas de calor certo para seu processo
Há uma resposta simples para esta pergunta: Se o vapor do processo pode ser comprimido diretamente e depois ser usado para aquecimento, o princípio básico é compressão mecânica de vapor. Se o vapor descartado não pode ou não deve ser comprimido, o ciclo da bomba de calor com o evaporador é a solução.
Na versão convencional de (re-)compressão de vapor, os Ventiladores de Alta Performance PILLER comprimem diretamente o fluído a temperatura necessária para fornecer calor. O vapor comprimido pode ser usado para aquecer o processo inicial ou fornecer vapor ou água quente.
O ciclo da bomba de calor com evaporador é a escolha certa quando não há fontes de descarte de calor gasoso ou se o vapor não pode ou não deve ser comprimido. A diferença: O processo da bomba de calor começa assim com a geração de vapor em um trocador de calor especificamente desenvolvido. A PILLER conta com o uso de água como o meio de trabalho, assim o vapor em baixa pressão e temperatura é gerada no evaporador.
Aqui também, o componente principal é o sistema de ventilador MVR PILLER: Ventiladores de alta performance concentram o vapor para o nível de pressão requerido em um processo multi-estágio e assim alcança a temperatura de ebulição útil. O sistema de bomba de calor usar o vapor recuperado para fornecer para o mesmo processo ou para outros processos, alimentando uma rede de vapor.
Economia de energia e redução de CO2 em indústrias químicas e petroquímicas
Produção de bioetanol com eficiência energética com sistemas PILLER MVR Blower
Componentes e variações
Sistemas de bomba de calor personalizados para diferentes aplicações
Como de costume, os componentes são projetadores de acordo com os dados de processo especificados. Para a solução mais econômica e eficiente. Para seu sucesso.
O gerador de vapor
A base para a geração de vapor com a bomba de calor industrial PILLER é o evaporador. O evaporador é projetado para recuperar o descarte, fornecendo o vapor desejado.
Como o evaporador PILLER funciona:
Durante a transição do vapor de sobrecarga, energia é liberada. O evaporador usa esta energia para evaporar água a baixa pressão ou temperatura. O calor é transferido para a água. A maior vantagem desta forma de transferência de calor é sua capacidade de operar a baixas diferenças de temperatura. Água é preferida como fluído de trabalho, pois tem uma alta entalpia de evaporação. Qual todo o calor pode assim ser transferido a um nível alto de temperatura. Comparado com outros refrigerantes – como aqueles usados frequentemente em bombas de calor – vapor é também amigável, barato com o meio ambiente e pode ser aplicado em qualquer lugar.
Evaporador de geração de vapor
Ventiladores e compressores de alto desempenho PILLER
O elemento chave da bomba de calor industrial PILLER é a compressão com os ventiladores de alta performance PILLER. O projeto dos ventiladores individuais e suas interconexões com o sistema multi-estágio são perfeitamente adaptadas para que alcance a compressão necessária do fluído de trabalho. Com o processo de retrofit, o vapor pode agora ser comprimido enquanto preserva energia e o alimenta a baixo custo nos processos. Um sistema multi-estágio permite a integração de fontes de calor adicionais nos estágios intermediários. Mais e mais companhias estão tendo sucesso com esta solução com até oito estágios.