Casa ProdutosGrupo do teste de Hipot
Imagem Grande : Grande capacidade 100 quilovolts tensão ajustável potencial do equipamento de teste do verificador de Hipot de alta
Saída máxima da tensão:
Capacidade de saída máxima:
Teste a escala de frequência:
Definição do ajuste da frequência:
Definição do ajuste da frequência
Nome do produto: Teste HYXZ da tensão de withstand da ressonância da alta tensão
É aplicada a testar a capacidade da isolação de materiais de isolação no equipamento elétrico. A frequência da tensão do teste é ajustável que conduziria à ressonância de série no circuito de testes. Ambos os condutores conectados no teste circuitam em série e os capacitores conectados no circuito do teste são paralelamente igualmente ajustáveis. Que faz o teste se ajustar é aplicado extensamente nos SOLDADOS, no cabo distribuidor de corrente e no verificador da isolação do gerador.
1. Resistência forte à interferência
2. Encontre a frequência mais rápida
3. alertas da operação em cada resultado da análise da relação/relação
4. Automaticamente siga e mantenha a tensão estável do teste
5. Função de teste manual/automática (pausa/parado na vontade)
6. Ajuste grosseiro/fino da frequência/tensão
7. Grande capacidade para a peça de controle do poder variável da frequência; função protetora forte; melhor forma de onda da saída/boa estabilidade; uso universal para a fase monofásica/poder de entrada trifásico que fornece a conveniência para o teste de campo;
8. Acoplamento flexível: Os tipos diferentes de transformador emocionante, de reator bonde, de divisor de tensão capacitivo, etc. podiam ser usados para satisfazer as procuras de objetos de teste diferentes. Um dispositivo serve diversas finalidades, assim vangloriando-se da relação do custo do elevado desempenho.
Configuração de dispositivo e parâmetros técnicos:
1. Fonte de energia variável da frequência, 1 grupo: (personalizado de acordo com as procuras do usuário)
Poder avaliado: 6kVA;
Tensão de entrada: fase monofásica 220V ou 380V±10% 45~65Hz
Tensão da saída: 0~200V ajustável (valor eficaz)
Frequência da tensão da saída: 30~300Hz
Precisão regulamentar: piso 2Hz grosseiro grau fino do piso 0.1Hz da instabilidade 0,01%
Corrente de saída: 0~18A (a corrente máxima varia junto com poderes diferentes)
2. Reator bonde de alta tensão (4 grupos no total): 27kV/1A (a seguinte mudança dos dados de acordo com poderes diferentes)
Tensão operacional avaliado: 27kV
Corrente operacional avaliado: 1A
Valor avaliado da indutância: 100H
Tempo de funcionamento contínuo: 60min
Elevação da temperatura: menos do que 60°
Frequência de funcionamento: 30~300Hz
3. Transformador emocionante, 1 grupo (a seguinte mudança dos dados de acordo com poderes diferentes)
Capacidade avaliado: 6kVA
Tensão de entrada: 200V/400V
Tensão da saída: 1.25/2.5/5kV, 1.25kV para o teste da tensão de withstand do sistema da subestação 10kVtransformer; 2.5kV para o teste da tensão de withstand do sistema da subestação 35kVtransformer.
4. Divisor de tensão capacitivo, 1 grupo: 150KVcapacitive (a seguinte mudança dos dados de acordo com tensões diferentes)