RELATÓRIO DE ESTÁGIO HOSPITAL DOUTOR MANOEL CONSTÂNCIO INSTALAÇÕES TÉCNICAS. Mestrado em Manutenção Técnica de Edifícios - PDF
Download "RELATÓRIO DE ESTÁGIO HOSPITAL DOUTOR MANOEL CONSTÂNCIO INSTALAÇÕES TÉCNICAS. Mestrado em Manutenção Técnica de Edifícios"
Natália Molinari Wagner
1 RELATÓRIO DE ESTÁGIO INSTALAÇÕES TÉCNICAS HOSPITAL DOUTOR MANOEL CONSTÂNCIO Mestrado em Manutenção Técnica de Edifícios Fernando Jorge Albino Varela de Oliveira Abrantes Dezembro 2014
2 ÍNDICE Objectivos 1. O Hospital 2. Serviço de Manutenção no Hospital 3. Instalações Técnicas 4. Actualização de Dados 5. Estudos/Análises Efectuadas 6. Consumo de Energia 7. Sugestões de Melhoria Conclusões 2
3 OBJECTIVOS Serviço de manutenção do hospital: Descrição e caracterização. Plano director do edifício: Levantamento dos equipamentos e zonas técnicas; Actualização das plantas autocad. 3
4 1. O HOSPITAL (DESCRIÇÃO) Localiza-se em Abrantes; Inaugurado em 25 de Outubro de 1985; Faz parte do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT); Tem uma área de influência de cerca de 85 mil habitantes. Tem uma área de implantação de 6482m 2 ; É constituído por 12 pisos; Piso 0, 1, 4 e 11 Zonas técnicas; Piso 2 e 3 Principais serviços do hospital; Piso 5 Neonatologia; Piso 6 a 10 Quartos de internamento. 4
5 1.1 O HOSPITAL (OBRAS) Construção de um novo Serviço de Observação (SO): Com uma capacidade para 14 camas; No piso 2 na zona da urgência. 5
6 1.1 O HOSPITAL (OBRAS) Tratamento e pintura da envolvente exterior: Tratamento das fissuras e infiltrações. Nova pintura. 6
7 1.1 O HOSPITAL (OBRAS) Substituição dos polibans: Resolver os problemas de infiltrações de água; Colocação de piso vinílico antiderrapante. 7
8 2. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL (DESCRIÇÃO) O SIE de Abrantes tem uma equipa especializada em diversas áreas técnicas; A equipa tem 14 elementos e é chefiada pelo Eng.º Joaquim Serrano. 8
9 2.1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO HOSPITAL (FUNCIONAMENTO) A manutenção é organizada com o auxilio do software de Gestão das Instalações Hospitalares (GIH); Os serviços a efectuar são classificados quanto ao seu grau de urgência, de forma a dar prioridade aos mais urgentes; São elaboradas folhas de trabalho para cada um dos serviços efectuados. 9
10 3. INSTALAÇÕES TÉCNICAS As áreas técnicas estão distribuídas por vários pisos do edifício: Piso 0: Serviço do SIE; Piso 1: Central térmica, central de gases medicinais, PT, gerador; Piso 2: Central AVAC do bloco operatório e urgência; Piso 4: UTA, extractores de ar; Piso 6: Equipamentos AVAC da maternidade; Piso 11: Casas das máquinas e extractores de ar. 10
11 3.1 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CENTRAL TÉRMICA) Localização: Situa-se na zona nascente do piso 1. Equipamentos e serviços: 1) Produção de vapor; 2) Tratamento de água; 3) Distribuição de águas frias e da rede de incêndios; 4) Produção de AQS; 5) Produção de águas para aquecimento central; 6) Produção de água refrigerada (central de frio). 11
12 3.1 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CENTRAL TÉRMICA) 1) Produção de vapor: É feita por três caldeiras a gás natural: Cada uma com capacidade de vapor de 3000kg/h a um timbre de 10bar. 12
13 3.1 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CENTRAL TÉRMICA) 2) Tratamento de água: O tratamento de água às caldeiras é imprescindível; A água antes de chegar às caldeiras passa por várias etapas (tratamentos): 13
14 3.1 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CENTRAL TÉRMICA) 3) Distribuição de águas frias e da rede de incêndios: Têm circuitos separados, mas princípio de funcionamento igual: Com depósitos de controlo; E bombas pressurizadoras (controladas por pressostatos). Circuito de águas frias Circuito da rede de incêndios 14
15 3.1 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CENTRAL TÉRMICA) 4) Produção das Águas Quentes Sanitárias: O aquecimento da água é feito com recurso a permutadores; Existem depósitos de inércia no circuito; Bombas centrífugas garantem a circulação. 15
16 3.1 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CENTRAL TÉRMICA) 5) Aquecimento Central: O aquecimento da água tal como nas AQS é feito com recurso a permutadores; São também bombas centrífugas que garantem a sua circulação. 16
17 3.1 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CENTRAL TÉRMICA) 6) Central de Frio: A produção de água refrigerada é assegurada por dois chillers a água; Existe depósito de inércia no circuito. 5000L 75kW 69kW 17
18 3.2 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CLIMATIZAÇÃO) Climatização: O sistema de climatização do hospital é constituído por: Unidades centralizadas: UTA Radiadores murais de aquecimento Unidades individuais: Split murais de ar condicionado 18
19 3.3 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (GASES MEDICINAIS) Produção e Armazenamento de Gases Medicinais: Os gases medicinais existentes são: Oxigénio medicinal (O 2 ); Protóxido de Azoto medicinal (N 2 O); Ar comprimido medicinal (ACM); Dióxido de Carbono (CO 2 ). Distribuição dos Gases Medicinais: As redes de tubagens de todos os gases são em cobre; As tubagens estão também identificadas com a respectiva cor. ACM (preto e branco) N2O (azul claro) O2 (branco) 19
20 3.4 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS) Alimentação Normal: Existe um PT constituído por dois transformadores, destinados a alimentar o hospital; Os dois transformadores, com uma potência de 800kVA, fornecem energia ao QGBT, a partir do qual se processa a distribuição pelo hospital. PT QGBT 20
21 3.4 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS) Alimentação de Emergência: Em caso de falha da rede a alimentação é garantida por um grupo electrogéneo (gerador). E também por UPS destinadas ao bloco operatório. 500kVA Automonia >20min. Gerador UPS 21
22 3.5 INSTALAÇÕES TÉCNICAS (CASA DAS MÁQUINAS) Elevadores: Existem 7 elevadores; Os elevadores servem desde o piso 0 até ao piso 10. As casas das máquinas ficam situadas no último piso (piso 11). 22
23 4. ACTUALIZAÇÃO DE DADOS (PLANTAS AUTOCAD) Actualização das Plantas do Hospital: Identificação/marcação de serviços por piso e respectiva contabilização de áreas; Identificação/localização dos quadros eléctricos e equipamentos contra incêndios; Identificação/localização das zonas e equipamentos técnicos. 23
24 4.1 ACTUALIZAÇÃO DE DADOS (ESQUEMA EM AUTOCAD) Esquema de Funcionamento da Central Térmica: Produção e distribuição de vapor; Distribuição de águas frias; Produção e distribuição de ar comprimido; Produção e distribuição de AQS; Produção e distribuição de água para aquecimento central; Produção e distribuição de água refrigerada. 24
25 4.2 ACTUALIZAÇÃO DE DADOS (EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO) Listagem das Unidades de Insuflação e Extracção de Ar: Identificação da unidade; Localização da unidade no edifício; Espaço onde efectua a insuflação ou extracção; Caudal de ar insuflado ou extraído; Potência; Estado de funcionamento. 25
26 5. ESTUDOS/ANÁLISES EFECTUADAS (CONFORTO TÉRMICO E QAI) Foi efectuado uma análise ao nível do Conforto Térmico e da QAI em dois espaços do edifício: Níveis Quarto de internamento no serviço de Ortotraumatologia: Valor mín. registado Valor máx. registado Valor mín. limite Valor máx. limite CO2-1050ppm ppm Temperatura 22,4ºC 26,4ºC 20ºC 25ºC Humidade 31,2% 53,1% 30% 60% Sala dos Exames Especiais: Níveis Valor mín. registado Valor máx. registado Valor mín. limite Valor máx. limite CO2-1582ppm ppm Temperatura 16,7ºC 17,9ºC 20ºC 25ºC Humidade 59,4% 67,2% 30% 60% 26
27 5. ESTUDOS/ANÁLISES EFECTUADAS (CONFORTO TÉRMICO E QAI) Foi efectuado uma análise ao nível da QAI em dois espaços do edifício: Quarto de internamento no serviço de Ortotraumatologia: Sala dos Exames Especiais: , , ,5 16 ppm CO2 Temperatura ppm CO2 Temperatura 27
28 5.1 ESTUDOS/ANÁLISES EFECTUADAS (PERDAS TÉRMICAS NA CENTRAL) Foi efectuado um estudo ao nível das perdas térmicas na central relativo à falta de isolamento em tubagens e equipamentos: Objectivo: Contabilizar as perdas pela falta de isolamento; Verificar se compensa investir em novos isolamentos. Equipamento Permutador Colector de ida Tubagem de ida Permutador AQS aquecimento central das AQS das AQS Área 0,46m 2 0,58m 2 2,64m 2 0,09m 2 Custo do isolamento 1,85 2,32 10,60 0,35 Valor anual desperdiçado 3,63 54,81 11,92 0,67 Período de retorno [anos] 0,51 0,04 0,89 0,52 28
29 kwh kwh 6. CONSUMO DE ENERGIA O hospital é um edifício com um consumo intensivo de energia; É necessário então ter atenção aos seus consumos de energia; Tem-se os consumos de Energia Eléctrica e de Gás Natural do ano de 2013: Consumo de Energia Eléctrica Consumo de Gás Natural Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Facturas Facturas 29
30 7. SUGESTÕES DE MELHORIA (EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) Tendo em vista a redução do consumo de energia, existem algumas medidas de melhorias possíveis de implementar: Impacto Medida da Melhoria Instalação de Recuperador de Calor dos Gases de Combustão das Caldeiras ++++ Instalação de Variadores de Velocidade nos Motores das UTA +++ Substituição de Lâmpadas ++ Substituição dos Balastros das Lâmpadas Fluorescentes + Reparação do Isolamento em falta nos Equipamentos da Central Térmica n.d. Sensibilização dos Utilizadores das Instalações e Equipamentos n.d. Instalação de um Sistema de Energias Renováveis n.d. Instalação de Temporizadores ou Sensores 30
31 7.1 SUGESTÕES DE MELHORIA (A NÍVEL TÉCNICO) Situações encontradas: Permutador dos Gases de Combustão das Caldeiras Válvula de Redução de Pressão de Vapor Permutador do Aquecimento Central Depósito de Inércia Aquecimento Central Falta de Isolamentos Reposição de Água no Circuito de Água Refrigerada Caudalímetros de Água na Central Térmica Quadros Hidráulicos Rede de Incêndios 31
32 7.2 SUGESTÕES DE MELHORIA (A NÍVEL DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO) Aspectos a ter em conta: Introdução da Manutenção Preventiva no Software informático Implementação de um sistema de Gestão Técnica Centralizada Controlo da QAI e do Conforto Térmico Condições de funcionamento das UTA (comparação com parâmetros de projecto) 32
33 CONCLUSÕES Creio que os objectivos propostos foram atingidos. Foi possível realizar tarefas que não estavam previstas inicialmente. Temas para desenvolver em futuros trabalhos: Desagregação dos consumos de energia Dimensionar uma instalação de painéis solares térmicos e uma de painéis solares fotovoltaicos O levantamento de todas as manutenções preventivas Continuar com as actualizações, realizadas neste relatório Verificação dos Parâmetros de Projecto das UTA para espaços que sofreram alterações 33
34 OBRIGADO Mestrado em Manutenção Técnica de Edifícios Fernando Jorge Albino Varela de Oliveira Abrantes Janeiro 2014
Instalações Técnicas, Hospital Doutor Manoel Constâncio Abrantes RESUMO
RESUMO Nos edifícios hospitalares, a manutenção assume um papel muito importante, pois a prestação dos cuidados de saúde pode ficar comprometida se não se mantiver as suas instalações e equipamentos sempre