Descrição de Produto Subestação de alta tensão pára-raios Fabricantes de 66kV o batente de oscilação 0, 25 kV~750kV caracter&iacut
0, 25 kV~750kV características dos estabilizadores de voltagem:
1. A coluna central aplicada estrutura liquidação polímero alojado num pilar central sobre a coluna de núcleo moldado, com quase nenhuma folga de ar interno e excelente desempenho de vedação simples na estrutura, pequeno no tamanho e peso leve.
2. Polímero alojado com borracha de silicone, varistor de ZnO à prova de explosão como o principal componente é grande
Na capacidade de vazão.
3. Norma internacional IEC 60099-4 e ANSI 62, 22, e com alta confiabilidade. Com totalmente isolada tops, o produto pode ser aplicada ao concluir a instalação do gabinete, o que pode reduzir o tamanho do projeto do gabinete.
4. Produtos com descolamento dispositivo pode fornecer sinais para a operação interrompida quando a falha ocorre,
Evitar quedas explosão, e ele está isento de manutenção.
5. Polímero alojado produtos com seis linhas de nível de CTI distância atende aos requisitos de nível IV em zonas de poluição pesada.
Estabilizadores de voltagem" os parâmetros técnicos:
Digite Y10W5-66/176
Tensão nominal---------kV 66
MCOV ----------------kV 52, 8
A corrente nominal-------kA 10
A tensão residual Do Impulso íngreme----em 5kA(kV) 221
8/20μS Tensão residual Da Corrente de impulso relâmpago KV( Valor de pico)-----em 5kA(kV) 178
A tensão residual De Comutação de Corrente de impulso KV ( Valor de pico)----em 1kA (kV) 137
Tensão de referência de 1mA D. C. (kV) 96
Nível de descarga de linha 1
2mS Uma corrente de impulso de longa duração 400
4/10μS Impulso de alta corrente KA 100
Impulso relâmpago Suportar KV 325
Tensão de frequência de energia Suportar(seco/úmido)kV 140
0, 1S TOV--------------kV 79, 2
1S TOV----------------kV 75, 9
10S TOV---------------kV 72, 6
Sais Distância ----mm 2500
Material Utilizado Na Série Resistor não linear Óxido de Zinco
Condições de funcionamento: Temperatura ambiente: -40--+40 grau
48HZ< Freqüência< 62HZ
Freqüência de potência de voltagem não deverá ser superior a tensão de funcionamento contínuo
Max a velocidade do vento deve ser inferior a 35m/s
Tremor de intensidade deve ser inferior a 7 grau
Se usado na área de contaminação, deve ser indicada com antecedência.
Pára-raios de produção:
Válvula de esfera de proteção contra fogo Válvula de gaveta sem retorno Válvula de controle pneumático Válvulas de retenção wafer Válvulas de gaveta resilientes Válvula macho cônica Válvula de guilhotina de ponta de faca Válvula global Válvula de retenção Válvula de retenção roscada Válvula globo de 3 vias
Previous:Protetor contra Surtos de Proteção Contra Quedas, dispositivo de proteção contra sobretensão, Protetor de iluminação Gss1-C 2P
Next:Válvula de Esfera de PVDF, verdadeira união Válvula de Esfera de ligação dupla Válvula de Esfera