Dados Técnicos para EABH-D6V
Casing Cor White + Black
Material Resina, folha de metal
Dimensões Unidade Altura mm 840
Largura mm 440
Profundidade mm 390
Peso Unidade kg 38.0
Nível de potência sonora Nom. dBA 44.0 (4)
Nível de pressão sonora Nom. dBA 30.0 (5)
Alimentação eléctrica Nome Consulte a nota 8
Aquecedor eléctrico Alimentação eléctrica Nome 6V3
Tensão V 230
Fusíveis recomendados A 20.000 (9)
Notas (1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).
(2) - Incluindo tubagem + aquecedor de reserva excluindo vaso de expansão
(3) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra.
(4) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.
(5) - Valor medido numa sala anecoica a 1 m da unidade. É um valor relativo, dependente da distância e acústica ambiente. O nível de pressão sonora referido é medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento e uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão a uma temperatura ambiente de 20 °C.
(6) - Consulte o intervalo de funcionamento da unidade.
(7) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação.
(8) - A alimentação eléctrica da hydro box acima referida destina-se apenas ao aquecedor de reserva. A caixa de derivação e a bomba da caixa hidro são fornecidas através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado.