3M™ Novec™1230 – P2i
Os sistemas LPG SAPPHIRE utilizam o agente extintor Novec™1230 desenvolvido pela 3M™.
O 3M™Novec™1230 é considerado um agente químico de "3ª geração" na medida em que agrega as vantagens dos agentes extintores químicos com as dos agentes extintores inertes. Por outras palavras, o 3M™Novec™1230 conjuga a exigência de pouca quantidade de agente extintor, uma descarga rápida em 10 segundos e uma baixa pressão para armazenamento, que caracterizam os agentes químicos, à característica de ausência de impacto ambiental, que é própria dos agentes inertes.
O 3M™ Novec™1230 é atualmente o agente extintor preferido para a proteção de ativos de elevado valor.
O 3M™ Novec™1230 extingue o incêndio mediante meios físicos, alterando a energia calorífica do ar, criando uma mistura de ar/agente extintor com uma capacidade calorífica muito superior ao ar, por si só.
O 3M™ Novec™1230 permite uma rápida extinção de incêndios de classe A, B e C, com uma descarga em 10 segundos, minimizando os danos provocados pelo incêndio. Adicionalmente a descarga deste agente extintor não deixa qualquer resíduo pelo que a interrupção da atividade da organização e os custos de reabilitação são reduzidos ao mínimo ou são mesmo inexistentes.
O sistema LPG SAPPHIRE é sobrepressurizado a 25 ou 42 bar a 20ºC e é certificado pela LPCB, VdS, UL e FM e pelas principais sociedades de classificação marítima. Está ainda em conformidade com as normas NPEN 15004, ISO 14520 e NFPA 2001.
O sistema LPG SAPPHIRE está concebido para descarregar o 3M™ Novec™1230 e extinguir o incêndio em menos de 10 segundos.
O sistema LPG SAPPHIRE funciona a 25 ou 42 bar, tendo recentemente sido lançado o sistema de 70 bar. Com os sistemas mais tradicionais de 25 e 42bar, o sistema permite a utilização de tubagem de baixa ou média pressão, reduzindo-se assim os custos associados à instalação do sistema.
O 3M™ Novec™1230 é descarregado sob a forma de gás, mas é líquido à temperatura e pressão ambiente. É elétricamente não condutor em ambos os estados, para que o equipamento com energia elétrica possa ser protegido com segurança sem ter de ser desligado. O fluido 3M™ Novec™1230 não só é compatível com equipamentos de alta tensão, como as suas propriedades dielétricas são também superiores às de muitas outras tecnologias de proteção contra incêndio.
O 3M™ Novec™1230 é um agente ecológico com um impacto mínimo sobre o ambiente pois permanece na atmosfera apenas 5 dias, não estando sujeito às restrições legais relativas a gases fluorados com efeito de estufa. Por se tratar de um agente limpo e sustentável, o 3M™ Novec™1230 tem um potencial de destruição da camada de ozono nulo e emissões de gases com efeito estufa desprezíveis.
Além disso, o LPG SAPPHIRE conta com uma garantia ecológica de 20 anos.
Não deixa residuos após a descarga
Como agente limpo incluído na NPEN 15004, ISO 14520 e NFPA 2001, normas relativas aos agentes limpos que não deixam resíduos após a descarga, a sua descarga é 100% gasosa, não deixando qualquer resíduo.
De acordo com as normas aplicáveis NPEN 15004, ISO 14520 e NFPA 2001 o 3M™ Novec™1230 tem uma toxicidade aguda e crónica muito baixa, com uma margem de segurança entre 67-122%. Nas aplicações mais típicas, permite descarregar quase o dobro do agente extintor, sem colocar em causa a segurança humana, pelo que se revela uma solução muito segura e compatível com a presença humana.
Espaço de armazenamento e manutenção
O sistema LPG SAPPHIRE requer pouco espaço de armazenamento e rotinas de manutenção muito simples comparativamente aos restantes sistemas de extinção por gases.
As suas características de não ser condutor de eletricidade aliadas ao fato de não deixar resíduos, conduzem à inexistência de danos após uma descarga. Este é um fato de especial importância para infraestruturas em que é determinante a continuidade operacional.