WebGate Plus PO9901. Descrição do Produto. Dados para Compra. Itens Integrantes. Código do Produto - PDF
Download "WebGate Plus PO9901. Descrição do Produto. Dados para Compra. Itens Integrantes. Código do Produto"
Maria Amaro Rocha
1 Descrição do Produto A interface de comunicação WebGate Plus,, permite que controladores programáveis Altus e outros equipamentos com protocolo ALNET I escravo possam ser conectados a uma rede Ethernet. O WebGate Plus permite que estes controladores comuniquem-se com outros CPs, softwares de supervisão, com o programador MasterTool ou com um browser. Além disso, dispõe de 8 pontos de entrada/saída digitais locais. O WebGate Plus permite o acesso ao equipamento ao qual está ligado de duas formas diferentes, eventualmente simultâneas. A primeira através do protocolo ALNET II sobre TCP/IP. Este protocolo, em modo mestre, está disponível em diversos softwares de supervisão, CPs e em algumas versões do programador MasterTool. A outra através de browsers, utilizando, então, o protocolohttpcomoprotocolodeaplicaçãoeopadrãoxmlnadefiniçãodos tags de resposta. A interface tem como características principais: Servidor de páginas (Webserver) no formato HTML e XML, permitindo a criação de páginas dinâmicas com dados de processo. Permite a construção de sistemas supervisórios, com tecnologias Flash, Java, JavaScript e VBScript, possibilitando acesso via um navegador Internet padrão. Integração à Ethernet e Internet de qualquer equipamento com protocolo serial compatível (ALNET I) Permite intertravamento entre CPs através do modo mestre de operação Permite programação e monitoração remota através do programador MasterTool em uma redes Ethernet Protocolo de aplicação : ALNETWeb (ALNET II, HTML, FTP). Protocolos de transporte: TCP/IP Expansão de memória para páginas e arquivos via mcard Processador da comunicação independente da UCP principal. Acesso restrito por endereço IP para HTTP Acesso controlado por senhas nas páginas HTML. Proteção de acesso de escrita por hardware. Diagnóstico local por meio de LEDs no painel. Disponibiliza estatísticas para diagnósticos da interface e da rede Ethernet, auxiliando na manutenção do sistema. Fornecido com base para montagem em trilhos DIN TS35. Dados para Compra Itens Integrantes A embalagem do produto contém os seguintes itens: WebGate Plus CD Card Guia de Instalação Código do Produto O seguinte código deve ser usado para compra do produto: Código P09901 Denominação WebGate Plus, Interface Ethernet c/ WebServer Altus S. A. 1
2 Produtos Relacionados Os seguintes produtos devem ser adquiridos separadamente quando necessário: Código AL-1714 AL-1719 AL-1720 AL-1726 AL-1727 PO8541 MT4100 MT7000 Denominação Cabo RJ45-RJ45 RS232C Cabo RJ45-CMDB9 RS232C Cabo RJ45-CMDB9 RS232C Cabo RJ45-CFDB9 Cabo RJ45-CMDB9 M Card 128 MBytes Programador MasterTool WebView: Software de Supervisão e Controle via Web Notas AL-1714 : Este cabo possui um conector RJ45 macho com pinagem padrão Altus em cada extremidade. É utilizado para: Interligação do WebGate Plus e interface serial Com3 dos PL104 e PL105. Interligação do WebGate Plus e UCPs das séries Ponto e Grano (RJ45). AL-1719 : Este cabo possui um conector RJ45 macho com padrão Altus e outro DB9 macho com pinagem padrão Altus. É utilizado para: Interligação do WebGate Plus e UCPs das séries AL-2000 e QK-801. AL-1720 : Este cabo possui um conector RJ45 macho com padrão Altus e outro DB9 macho com pinagem padrão Altus. É utilizado para: Interligação do WebGate Plus e interface serial Com1 da série Piccolo. AL-1726 : Este cabo possui um conector RJ45 macho com pinagem padrão Altus e outro DB9 fêmea padrão IBM/PC. É utilizado para: Interligação do WebGate Plus e microcomputadores padrão IBM PC através da interface RS232. AL-1727 : Este cabo possui um conector RJ45 macho com padrão Altus e outro DB9 macho com pinagem tipo MODEM. É utilizado para: Interligação do WebGate Plus e Modem Óptico. PO8541 é um módulo para expansão da memória. MT7000 : é um conjunto de applets em Java que auxiliam na edição de páginas HTML e permite a visualização, em browsers tradicionais, dos operandos na UCP Altus conectada ao WebGate Plus. Altus S. A. 2
3 Características Características Gerais Tipo de módulo Canal Ethernet Protocolos Disponíveis no Nível de Aplicação Formatos suportados Browser compatível Comandos XML disponíveis Sistema de segurança de acesso Memória Flash para páginas locais Porta Serial COM1 Protocolos Pontos de Entrada e Saída Configuração Local Indicação de Estado Tensão de Alimentação Consumo de corrente da tensão de alimentação Potência Máxima Dissipada Proteções Temperatura máxima de operação Instalação Dimensões WebGate Plus - Webserver / Interface de Comunicação Ethernet Nível físico: RJ45-10BaseT Nível enlace: Ethernet DIX2 Nível rede: IP Nível transporte: TCP ALNET II FTP: Transferência de arquivos para interface Web HTTP: Comunicação com browser padrão HTML, XML, JAVA, JAVA SCRIPT, FLASH e outros Internet Explorer 5.0 ou superior Leitura e escrita de operandos Leituradeestado Usuários com diferentes direitos de acesso Senha criptografada Chave em hardware para proteção de escrita em memória. Memória local de 150 Kbyte Expansão via M Card PO8541. RS232C (TX, RX, RTS, CTS) até bauds. Selecionável como porta de configuração ou de comunicação. Serial: ALNET I 8 pontos de entrada ou saída digitais. 4 chaves tipo dip na base LEDs TX, Rx, NET, PWR e um por ponto de entrada/saída. LEDdeacessoaocartãodememória. 10 a 30 Vdc (incluindo ripple) Vdc Vdc 3,25 W Fusível interno ao módulo, 1 A 60 o C FixaçãoemtrilhoDINTS35 99 x 90,4 x 99,5 mm Normas atendidas IEEE 802.3, ver características gerais de série na CT Altus S. A. 3
4 Características dos Pontos de Entrada ou Saída Pontos Digitais WebGate Plus - 8 pontos de entrada ou saída Tipo de entrada Tipo 1, sink, para chaves, não isolada. Ver nota 1 Tensão de entrada Corrente de entrada Impedância de entrada 24 Vdc nominal 10 a 30 Vdc para estado 1 0a5Vdcparaestado0 1 ma com tensão nominal 24 Kohm Tipo de saída Transistor do tipo source. Ver nota 2 Tensão de saída Corrente máxima por ponto Tempo de comutação Freqüência máxima de chaveamento com carga Configuração do borne Indicação de estado 30 V ( máx) 50 ma 20 us 500 Hz. Ver nota 3 1 borne para cada ponto de entrada / saída 1 borne comum para todas entradas / saidas 1 LED por ponto de entrada / saída Notas: 1. Os pontos de entrada são do tipo não-isolados. Caso a aplicação exija entradas isoladas, deve-se utilizar módulos isoladores opto-acoplados. Recomenda-se os seguintes modelos: Weldmüller RS 40 (12 Vdc) Weldmüller RS 40 (24 Vdc) Weldmüller MCZ O 24 Vac ou 24 Vdc Os pontos de saída são do tipo não-isolados, com capacidade de 50 ma. Caso a aplicação exija saídas isoladas com maior capacidade de corrente, deve-se utilizar módulos isoladores a relé. Recomenda-se os seguintes modelos: Weldmüller RS 30, 12 Vdc, contato NA Weldmüller RS 30, 24 Vdc, contato NA Weldmüller DKR 12 Vdc Weldmüller DKR 24 Vdc A freqüência de chaveamento é especificada em função da capacidade dos transistores de saída. A freqüência de chaveamento efetiva depende da velocidade de acesso do módulo através da rede ethernet. Altus S. A. 4
5 Utilização do Canal Ethernet O canal Ethernet TCP/IP do WebGate Plus tem duas funções distintas e com possibilidade de funcionamento simultâneo: Rede de comunicação para a troca de dados com outros controladores, estações de supervisão e software de programação MasterTool. Neste caso o protocolo utilizado é ALNET II sobre TCP/IP, compatível com a interface AL-3405 dos controladores da série AL Canal de acesso com protocolos da Internet, permitindo acesso a dados de processo através de um browser. Desta maneira é possível o acesso a páginas armazenadas no próprio interface, com dados dinâmicos do controlador a que está conectado. Isto pode ser feito a partir de qualquer computador conectado à Internet, sem nenhuma programação específica no mesmo. ATENÇÃO: O nível físico da interface Ethernet é o par trançado (10BaseT) sendo necessário a utilização de Hubs ou Switches para a implementação da rede. A vantagem deste tipo de arquitetura é a fácil identificação de links defeituosos. O eventual rompimento de um cabo TP não prejudica o funcionamentoderedecomoumtodo. A rede de comunicação multimestre permite que os controladores programáveis leiam ou escrevam variáveis (operandos) em outros controladores compatíveis com o protocolo ALNET II sobre TCP/IP. Os CPs da série AL-2000 estabelecem a comunicação com outros CPs conectados através de WebGates Plus, através da sua interface AL Os CPs que não dispõe de interface Ethernet, tais como os CPs das séries Piccolo e Quark devem ser conectados à rede Ethernet também através da interface WebGate Plus. Desta forma, estes CPs podem trocar dados com outros CPs das séries Piccolo ou Quark também ligados à rede Ethernet via outros WebGates Plus, bem como à algum CP via interfaces AL-3405 ou PO7091. Os computadores com software de supervisão podem acessar simultaneamente os mesmos controladores. Com a utilização do produto WebGate Plus as UCPs PO3242 e PO3342 podem acessar qualquer outro controlador ou equipamento que implemente o protocolo ALNETII sobre TCP/IP. A figura a seguir representa algumas das possibilidades de comunicação. Browser Supervisório Browser Supervisório PO7091 e PO3x42 Séries Piccolo, Quark, Grano, Ponto ou AL-2000 com E/S local AL-3405 e AL-200x Desta forma é possível a integração de qualquer controlador programável Altus a uma rede TCP/IP. Os controladores das séries Quark, Piccolo, Grano, Ponto e AL-2000, já instalados ou novos, podem ser utilizados com o WebGate Plus. A capacidade de armazenamento de telas em formato HTML do WebGate Plus permite a implementação de sistemas de supervisão simples, acessados através de um browser convencional, sem qualquer configuração ou software especial no computador remoto. É possível o uso das tecnologias XML, Flash, Java, JavaScript e VBScript. Com o uso da tecnologia XML é possível a construção de páginas dinâmicas com os operandos do controlador, bem como a modificação dos mesmos. O formato de apresentação das informações é configurável com a utilização de folhas de estilos. O acesso de banco de dados diretamente ao controlador também é facilitado pela utilização dos comandos XML. A atualização de páginas é feita via Intranet ou Internet, utilizando o protocolo FTP, utilizando-se softwares FTP do tipo WS-FTP e CuteFTP. A atualização de páginas é feita remotamente, utilizando o protocolo FTP. Altus S. A. 5
6 A capacidade de armazenamento de páginas HTML na estrutura interna de arquivos é de 150 Kbytes, podendo ser expandida com o uso do m card PO8541 ou através de links com um servidor Web alocado para este fim. A integração com a Internet é possível, porém não é obrigatória. O acesso via browser pode ser limitado à rede local de supervisão. Sistema de Segurança de Acesso A segurança de acesso é feita por um sistema de senhas para usuários com diferentes direitos para comandos XML transportados em HTTP. Caso, por exemplo, o direito à escritas em operandos não seja dado a nenhum usuário será impossível a modificação de parâmetros do controlador através de um navegador ou de um aplicativo que envie comandos HTTP/XML. ATENÇÃO: Caso o equipamento seja utilizado numa ligação com a Internet, recomenda-se a configuração dos filtros de IP, de forma a ter maior controle sobre o acesso aos controladores, aumentando, assim, a segurança já fornecida pelo sistema de senhas. O WebGate Plus possui uma chave em hardware tipo DIP que habilita/desabilita a escrita de dados nos operandos da UCP conectada via protocolo ALNETI. Comandos do Protocolo ALNET II sobre TCP/IP No protocolo ALNET II sobre TCP/IP, são suportados os seguintes comandos: Tipo Acesso a Operandos Status Módulos de Programa Mudança de Estado Especiais Descrição Escreve Operandos Lê Operandos Lê Status do Equipamento Lê Status da Comunicação Lê Status dos Forçamentos Lê Status dos Barramentos de E/S Lê Status E/S Remove Módulo de Programa Reabilita Módulo em EPROM Transfere Módulo em EPROM para RAM Transfere Módulo em RAM para EPROM Apaga Memória Flash EPROM Compacta Memória RAM Lê Diretório Geral de Módulos Lê Status do Módulo de Programa Lê Diretório de Módulos de Programa Lê Módulo de Programa Passa para modo Programação Passa para modo Execução Passa para modo Ciclado Executa um Ciclo Desabilita Saídas Digitais Habilita Saídas Digitais Libera Todos os Forçamentos Libera Operandos Muda Nível de Proteção Muda Senha Altus S. A. 6
7 Comandos XML Na interface Web, é disponibilizado um conjunto de comandos que permite a leitura e escrita de operandos, bem como a leitura de estado dos controladores. A tabela a seguir apresenta os códigos de comando válidos através da interface Web: Tipo Acesso a Operandos Status Módulos de Programa Descrição Escreve Operandos Lê Operandos Lê Status do Equipamento Lê Status da Comunicação Lê Status dos Forçamentos Lê Status dos Barramentos de E/S Lê Diretório de Módulos de Programa Capacidade de Processamento A interface de comunicação é indicada para integração de qualquer controlador programável Altus a uma rede TCP/IP. No entanto, é importante observar que a interligação entre o e o CP é realizada através do protocolo ALNETI/ RS-232C. Esta característica limita o tempo de resposta das mensagens à velocidade do canal de comunicação serial. Da mesma forma as aplicações que necessitam inter-travamento entre CPs devem considerar que esta operação também necessita transações ALNETI/RS232C com operação controlada pelo programa aplicativo no CP. A latência de intertravamento fica também limitada a vazão de mensagens do canal serial. Assim, aplicações críticas que necessitam tempos de comunicação mínimos devem avaliar se a arquitetura necessita o uso de uma interface de maior porte, como a AL-3405, ou se pode operar dentro dos limites impostos pela interface, sendo estes diretamente proporcionais a quantidade de informações trocadas, tempos de varredura configurados e tempo de ciclo dos CPs interligados aos. Dimensões Físicas Dimensões em mm. Altus S. A. 7
8 Diagnóstico LED de Diagnóstico Os LED de diagnóstico deste módulo indica as seguintes situações: LED DG Significado Causas Ligado Funcionamento normal 4 Piscadas Falha acesso ao m card M Card ausente ou com defeito LED NT Significado Causas Piscando Desligado Módulo ligado, com conexão de rede ativa Conexãoderedeausenteou módulo desligado - Fonte de alimentação desligada - Cabo Ethernet não conectado - Dispositivo conectado na outra extremidade do cabo Ethernet está desligado - Cabo Ethernet com pinagem incorreta. LED MA Significado Causas Ligado ou piscando Acesso ao m card M Card está sendo acessado Desligado Ausência de acesso m card M Card ausente. M Card não sendo acessado. Configuração O módulo tem a sua configuração de rede estabelecida através do software de configuração. Os modos de operação são definidos através de quatro chaves DIP instaladas na base do módulo. Chaves de Configuração A função de cada chave de configuração é descrita na tabela abaixo: Chave Posição Descrição 1 On Desabilita a escrita de operandos do CP. Off PermiteaescritaemoperandosdoCP. 2 On Desabilita transferência de arquivos utilizando protocolo FTP Off Servidor FTP habilitado 3 On COM 1 utiliza sinais RTS/CTS para controle de fluxo Off COM 1 não utiliza controle de fluxo por hardware 4 On COM 1 utilizada como porta de configuração Off COM 1 utilizada como porta de comunicação com o CP Altus S. A. 8
9 Compatibilidades O WebGate Plus é compatível com os seguintes produtos Altus que também dispõe de interface Ethernet: Produto PO9900 PO7091 AL-3405 AL-3412 Descrição WebGate Int. Ethernet c/ WebServer Interface Ethernet Industrial Interface de comunicação Ethernet 10M Interface de comunicação Ethernet 10/100 M Manuais O Manual de Utilização WebGate e a Nota de Aplicação NAP-080, Desenvolvimento de Páginas no PO WebGate devem ser consultados para uso do produto. Para maiores detalhes técnicos, configuração, instalação e programação dos produtos da série Ponto, os seguintes documentos devem ser consultados: Código do Documento CT MU MU NAP080 NAP103 NTP031 Descrição Características Gerais da Série Ponto Manual de Utilização Manual de Utilização da Série Ponto IP20 Nota de Aplicação Desenvolvimento de Páginas no PO9900 WebGate Nota de Aplicação - Configuração de Redes Ethernet Norma Técnica Protocolo ALNET I Estes documentos são disponibilizados em formato eletrônico no site Altus S. A. 9