APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE AGILDE - PDF
Download "APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE AGILDE"
Regina Brás Gomes
1 APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE AGILDE Ribeira de Santa Natália Concelho de Celorico de Basto
2 Acesso rodoviário Açude Canal e conduta forçada Câmara de carga Central hidroeléctrica O aproveitamento hidroeléctrico (AHE) de Agilde localiza se na ribeira de Santa Natália, afluente da margem direita do rio Tâmega, nas freguesias de Agilde e de Fervença, concelho de Celorico de Basto. A construção do empreendimento começou em Abril de 2011 e o início da exploração comercial teve lugar em Outubro de O AHE de Agilde é explorado a fio de água com eclusagem no circuito hidráulico, para concentração das afluências correspondentes a caudais inferiores ao mínimo admitido pela turbina. O circuito hidráulico desenvolve se entre as cotas e referentes ao nível de retenção normal da albufeira, NRN (carga sobre a grelha de tomada de água de 40 cm) e ao eixo dos injectores da turbina, respectivamente. Este centro electroprodutor está dimensionado para o caudal máximo derivável, compreendendo a produção de energia e a rega, de 1.42 m 3 /s e para a queda bruta máxima relativa ao NRN de cerca de m, a que corresponde a potência instalada de 2.0 MW. A energia produzida, com valor anual médio de 5.3 GWh, é injectada na rede eléctrica nacional na linha Fervença Celorico de Basto, através de um ramal a 15 kv e com 0.5 km de extensão. O aproveitamento é constituído por um pequeno açude de betão com altura máxima de 6.5 m (cota do topo dos encontros laterais deduzida da cota mínima da fundação), sem função de regularização, munido de uma soleira descarregadora em labirinto, inserida num vão com 15 m Açude e soleira descarregadora em labirinto. Vista de montante
3 de largura. A crista da soleira do labirinto tem a altura relativa à laje de fundação de 2.5 m e o desenvolvimento de aproximadamente 50 m, ou seja, mais do triplo do vão em que se insere. Deste modo, as sobrelevações em situação de cheia a montante do açude são muito próximas das que ocorriam previamente à construção do empreendimento. O açude dispõe de uma descarga de fundo, equipada com uma comporta mural com 0.70 x 0.70 m 2, manobrável a partir de uma plataforma à cota do topo dos encontros laterais do açude, e de um orifício não obturável com f 160 mm, para descarga livre do caudal ecológico de 20 l/s. A tomada de água, do tipo tirolês, está instalada no encontro direito do açude, sendo protegida por duas grelhas, cada com 1.70 x 1.70 m 2 e inclinação de 20% para jusante de modo a conferir lhe características de autolimpeza. Central hidroeléctrica Q = 1.2 m 3 /s P = 2 MW E = 5.3 GWh/ano DH = m Câmara de carga e câmara de válvulas Conduta forçada f 700 mm l = 660 m Canal b = 1.6 m l = 510 m Descarregador lateral Tomada de água para rega Açude em labirinto NRN = Q = 1.42 m 3 /s O circuito hidráulico desenvolve se ao longo da margem direita da ribeira de Santa Natália. No seu trecho inicial, inserem se os sistemas de controlo dos caudais derivados em excesso (descarregador lateral) e de remoção do material sólido (desgravador e desarenador). O desgravador é contíguo ao açude, sendo que o desarenador e o descarregador lateral se iniciam cerca de 50 m a jusante daquela componente e se desenvolvem numa extensão aproximada de 30 m. Na parede lateral do desarenador adjacente à ribeira localizam se as tomadas de água para rega, constituídas por três orifícios munidos de válvulas para controlo dos caudais aduzidos. A jusante do descarregador lateral e até à câmara de carga, numa extensão de 430 m, desenvolve se o canal de adução em betão armado, com secção rectangular e rasto de 1.60 m. As pa redes laterais do canal têm altura variável entre 1.30 e 1.70 m, uma vez que têm topo de nível de modo a proporcionar o volume de armazenamento necessário à eclusagem. O canal encontra se munido de três passagens superiores para veículos ou pessoas e de uma rampa de salvamento. A câmara de carga, na extremidade jusante do canal, tem a área em planta de 40 m 2 e a profundidade máxima de 4.10 m relativa à cota da face exterior da laje de cobertura. Está munida de uma grelha fixa, com limpa-grelhas, para retenção de lixos, obturando o vão de 2.80 x 1.60 m 2. Açude, desarenador, descarregador lateral e zona das tomadas de água para rega
4 Canal de adução 2. Extremidade de jusante do canal e câmara de carga 3. Conduta forçada. Vista de montante 4. Conduta forçada. Vista de jusante
5 O controlo do caudal turbinado processa se por um sistema de detecção de nível colocado na câmara de carga, que transmite informação ao módulo eléctrico do regulador da turbina, instalado na central, o qual, por sua vez, comanda a abertura dos injectores. Anexa a essa câmara localiza se a câmara de válvulas, onde, entre outros equipamentos e instalações eléctricas, se encontra a válvula borboleta f 700 mm para isolamento e segurança da conduta forçada. A conduta forçada é constituída por tubagem de aço com soldadura helicoidal (f 700 mm), apoiada em maciços de betão em vala aberta ou sobre o terreno natural, sendo enterrada no atravessamento de caminhos e estradas e no troço terminal de chegada à central. O edifício da central hidroeléctrica, localizado na margem direita da ribeira de Santa Natália, tem a área em planta de cerca de 158 m 2 e desenvolve se essencialmente num só piso, à cota Os quadros eléctricos de protecção, sinalização e automação e os transformadores, principal e secundário (de kva e 50 kva, respectivamente) inserem-se àquela cota, estando o grupo turbina gerador instalado numa zona rebaixada, à cota A central está ainda equipada com a ponte rolante para movimentação do equipamento pesado, com uma válvula borboleta com f 700 mm, para protecção e isolamento da turbina, com o sistema de esvaziamento da conduta e com o poço de drenagem. Os sistemas de protecção e o transformador secundário, bem como as instalações de apoio (armazém, escritório e instalações sanitárias) ocupam compartimentos próprios no interior da central. Central hidroeléctrica O grupo turbina gerador é constituído por uma turbina Pelton de eixo vertical, com seis injectores e a potência de 2.0 MW, e por um gerador síncrono, também de eixo vertical, com a potência de kva. O transformador principal de 6.6/15 kv está localizado numa dependência exterior, contígua ao edifício da central. A central é explorada em modo automático a partir de um autómato de gestão do grupo, transmitindo um conjunto de dados de exploração para o telecomando e para a teleinformação de situações de anomalia para o operador. Funciona, assim, em regime dito abandonado, com religação automática à rede eléctrica nacional, a menos que ocorram avarias persistentes. O aproveitamento hidroeléctrico de Agilde foi concebido e executado por forma a assegurar uma boa integração ambiental e paisagística no meio envolvente, incluindo as componentes agrícola e florestal e os caminhos circundantes. Foi dada especial atenção à manutenção da utilização do trecho fluvial a montante do açude em condições muito próximas das existentes anteriormente à construção do aproveitamento, do que resultou a implementação de uma solução construtiva a soleira descarregadora em labirinto mais onerosa, mas adequada a esse objectivo.
6 Grupo turbina-gerador 2. Roda da turbina e os seis injectores 3. Válvula (borboleta) de protecção da turbina 4. Transformador principal DADOS TÉCNICOS Características hidrológicas Bacia hidrográfica principal / curso de água Área total da bacia hidrográfica Afluência anual média Afluência anual média sobrante Cheia centenária (secção do açude) Tâmega / ribeira de Santa Natália 16.2 km hm hm 3 90 m 3 /s Circuito hidráulico Açude Nível de retenção normal (NRN) Altura máxima da crista do labirinto Tomada de água Caudal máximo derivável Canal a jusante do descarregador lateral secção / comprimento Câmara de carga nível de regulação da turbina / grelha Conduta forçada diâmetro / comprimento perfil de gravidade e soleira descarregadora em labirinto m tipo tirolês = 1.42 m 3 /s rectangular (1.60 de rasto e 1.50 de altura média) / 430 m / 2.80 x 1.60 m mm / 660 m Central Turbina tipo / potência Gerador tipo / potência Cota dos eixos dos injectores da turbina Queda bruta máxima relativa ao NRN / ao nível de regulação na câmara de carga Potência Produção de energia anual média Ligação à rede eléctrica nacional Transformador principal 6.6 kv / 15 kv Ramal de ligação a 15 kv Tensão de entrega exploração automática; modo abandonado turbina Pelton de eixo vertical e 6 injectores / kw síncrono / kva m / m kw 5.3 GWh kva 0.5 km 15 kv Coordenação Geral: HIDROERG Projectos Energéticos, Lda. Projecto: AQUALOGUS Consultores de Hidráulica e Recursos Hídricos, Lda. Obras de Construção Civil: SOCOPUL Sociedade de Construções e Obras, S.A. Equipamentos Hidromecânicos, Electromecânicos e Eléctricos: Empreiteiro geral: EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. / Fornecedores: RAINPOWER, WEG Ramal de Ligação à Rede Eléctrica: EMTE Empresa de Montagem para Telecomunicações e Electricidade, Lda. Fiscalização das Empreitadas: PENGEST Planeamento, Engenharia e Gestão, Lda.
ASPECTOS TÉCNICOS E CONSTRUTIVOS ASSOCIADOS À REMODELAÇÃO DA TOMADA DE ÁGUA NA CAPTAÇÃO DE VALADA - TEJO
ASPECTOS TÉCNICOS E CONSTRUTIVOS ASSOCIADOS À REMODELAÇÃO DA TOMADA DE ÁGUA NA CAPTAÇÃO DE VALADA - TEJO Carlos CARVALHO DIAS (COBA) COBA, cd@coba.pt José CRUZ MORAIS (COBA) COBA, c.morais@coba.pt LUÍS