Infra-estrutura tecnológica - PDF
Download "Infra-estrutura tecnológica"
Júlio César Carrilho Monteiro
1 Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação ATTI Supervisão de Infra-estrutura Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo Infra-estrutura tecnológica Rede Lógica Estruturada Versão p Especificações técnicas
2 Índice 1- Orientações gerais Cronograma Documentos necessários Materiais e equipamentos Descrição técnica dos serviços Topologia Física: Topologia lógica Execução das obras Infra-estrutura Cabeamento UTP Certificação Administração do Cabeamento Área de Trabalho Painéis de distribuição (Patch Panel) Rack s - (AT Armários de Telecomunicações) Garantia Suporte Técnico...8
3 1- Orientações gerais Cronograma: TODA E QUALQUER UNIDADE DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO SE FOR REFORMAR OU CONSTITUIR UNIDADE NOVA, DEVE CONSIDERAR REDE LÓGICA ESTRUTURADA NO OBJETO DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ACORDO COM ESTE DOCUMENTO. A proponente deverá fornecer o Projeto executivo de (dados e elétricas) junto um cronograma, descrevendo por etapas, quanto tempo deve durar as obras/serviços e instalação dos elementos ativos. Este cronograma deve servir de base para os pagamentos, que só devem ser efetuados mediante um termo de aceite da Prodam, tendo em vista esta empresa ser a responsável pelo gerenciamento da Rede Municipal de computadores Documentos necessários Os seguintes documentos devem ser apresentados pela proponente como condições mínimas para efetuar serviços de infra-estrutura de rede: a) Certificado de Registro da proponente, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA; b) Declaração acompanhada do respectivo registro no CREA, que a empresa proponente possui em seu quadro de empregados e/ou sócios, profissional graduado em pelo menos uma das seguintes áreas: Engenharia Elétrica, Eletrônica ou Telecomunicações ou a empresa ser membro certificado da BICSI; c) Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por entidade(s) pública(s) ou privada(s), passado(s) em papel timbrado, acompanhado(s) pela(s) respectiva(s) ART s (Anotações de Responsabilidade Técnica), que demonstrem o correto cumprimento de obrigações de natureza similar ao do objeto da presente, ou seja, cabeamento lógico em rede de microcomputadores cuja complexidade tecnológica e operacional seja equivalente ou superior, devidamente datados e assinados com a identificação dos atestantes Materiais e equipamentos Todos os materiais fornecidos deverão ser novos, sem uso, e estarem em perfeitas condições. 2- Descrição técnica dos serviços 2.1- Topologia Física: Dados: Será uma rede padrão Fast Ethernet, 100 Mbps. Deverão ser seguidas as normas técnicas EIA/TIA 568 e EIA/TIA 569 e respectivas atualizações. Todos os elementos de
4 interconexão deverão estar dentro de racks, compatíveis com a quantidade e tamanho dos equipamentos, e permitir expansão de no mínimo 30%. Todos os pontos de rede devem ser atendidos dentro das normas citadas neste item, totalmente, com cabeamento UTP. Elétrica: Deverá ser utilizado os quadros de forças existentes nas unidades de saúde exclusivos para as rede de dados com os novos circuitos e tomadas, na inviabilidade desta ampliação a proponente deverá projetar e executar um novo quadro de elétrica exclusivamente para ligação dos pontos elétricos para rede de dados, preferencialmente próximo ao rack de dados da sala onde será instalado o Rack. Deverá ser constituída em eletrocalha e eletroduto, sempre em ferro galvanizado. A bitola mínima aceita para fiação será 2,5 mm 2. As tomadas elétricas deverão ser do tipo universal, pinos chatos e redondos (2P + T, 16 A 250 V), devendo ser utilizada a polarização NEMA 5/15, com no máximo 6 tomadas por circuito, uma tomada por ponto de rede de dados. Deverá ser instalado um circuito exclusivo para o rack de dados já indicado neste objeto e para impressora, que será definido pontualmente em cada unidade ou pelo responsável de informática da Secretaria Municipal de Saúde sendo assim Padronizando este circuito em todas as Salas da unidade de sáude. Os quadros de distribuição deverão suportar todos os disjuntores necessários para a quantidade de circuitos, prevendo expansão de 20%. Os quadros deverão ser alimentados por circuito elétrico individual diretamente do quadro de distribuição central. Deverá ser previsto novo aterramento quando o existente não atender aos parâmetros exigidos pela ABNT. Deverão ser seguidas integralmente as Normas condizentes aos parâmetros elétricos adotados pela ABNT-NBR 5410 e respectivas atualizações. A empresa deverá fornecer um laudo técnico informando a situação do quadro de entrada de energia elétrica da edificação, informando qualquer necessidade de ampliação. Estes laudos deverão ser fornecidos à parte dos projetos, para execução futura das correções Topologia lógica As configurações da topologia lógicas serão efetuadas por técnicos da PRODAM - Cia de Processamento de Dados do Município de São Paulo Execução das obras Os serviços de instalação compreendem instalações infra-estrutura, cabeamento e certificação da rede.
5 Durante a execução do cabeamento lógico e elétrico, a proponente é responsável por todo e qualquer dano causado as partes da edificação (instalações, paredes, pinturas e etc...), caso ocorram, deverão ser recuperadas no mesmo padrão existente; Todo e qualquer serviço que venha a atrapalhar o bom andamento dos serviços no horário comercial, deverá ser acordado com o responsável pela unidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (Contato) para não interromper as atividades normais; Fora deste horário a proponente deve agendar os serviços fora do horário comercial, qual seja, de segunda a sexta feira, das 8:00 ás 18:00h, salvo exceções. Terminados os trabalhos, os ambientes deverão estar limpos, desimpedidos e em condições de serem utilizados para as atividades normais de trabalho, diariamente; Na necessidade de executar serviços fora do horário comercial citado acima, (sábados, domingos, feriados e horário noturno), a proponente deverá agendar com o gestor ou responsável pela informática da unidade Infra-estrutura A descrição de infra-estrutura a seguir é indicada tanto para cabeamento elétrico como de dados. A infra-estrutura deve ser apropriada ao uso de instalações elétricas ou de dados, impedindo sempre o contato físico entre as duas. Deve atender as normas técnicas da ABNT e quando da necessidade de tomadas elétricas obedecerem sempre o critério de (01) uma tomada elétrica para cada tomada de dados. Não será admitida em hipótese alguma passagem de cabos não tubulados, ou em calhas plásticas. Toda infra-estrutura deverá ser montada em eletrodutos de ferro galvanizado e conduletes, interna ou externamente, ou em calhas de alumínio ou ferro galvanizado, inclusive dentro de forros, e em todos os casos com o fornecimento e instalação de acessórios para fixação de tomadas de telecomunicações (RJ-45 Jacks). Toda a infra-estrutura utilizada para áreas externas deverá obrigatoriamente ser de eletrodutos de aço galvanizado, deverão ser presos com abraçadeiras apropriadas ou nos conduletes a cada 1,5 metros, sendo que deverá existir um condulete ou caixa de passagem a cada 180º de curvas e a cada 10 metros de tubulação retilínea. Para infra-estrutura em áreas interiores, poderá obedecer a uma das seguintes orientações: a) Eletrodutos em aço galvanizado com conduletes de alumínio e tampas própria para tomadas de dados\voz ou elétrica; deverão obedecer aos mesmos critérios de distâncias estabelecidos para tubulação externa; b) Calhas tipo rodapé em alumínio ou aço galvanizado, com divisórias internas que impeçam o contato entre cabeamento de dados\voz e de elétrica em qualquer situação. Devem possuir adaptadores próprios para tomadas de dados, voz, ou de elétrica; deverão ser fixados firmemente, com abraçadeiras apropriadas para cada caso, a cada 2,0 metros no mínimo. c) Misto de ambas as situações anteriores Cabeamento UTP
6 Todos os materiais de cabeamento deverão ser projetados para categoria 5e, novos e sem uso. Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), categoria 5e, com 4 (quatro) pares trançados, que atendam plenamente a todos os requisitos físicos e elétricos da norma EIA/TIA 568; A polaridade definida para os conectores será A de acordo com a norma EIA/TIA-568 A; Cada conexão será identificada mediante etiqueta impressa auto-adesiva permanente nas duas extremidades, que possibilite identificar de forma imediata e inequívoca os pontos de origem e destino. O mapeamento completo da localização de todos os pontos de rede e respectivas identificações serão fornecidas pela CONTRATADA no As built ; Na capa de proteção dos cabos, deve ser marcada, de forma indelével e em intervalos regulares de no máximo 100 cm, a seguinte seqüência de dizeres: A nome do fabricante; B seção nominal do condutor; C categoria segundo a EIA/TIA; D tipo de material utilizado na isolação; Certificação O Sistema de Cabeamento Lógico deve ser testado completamente de acordo com o boletim técnico TSB67 da ANSI/EIA/TIA para certificação de Cabeamento categoria 5e, sendo os testes elaborados par a par por equipamentos homologados para categoria 5e. Abaixo descrevemos a modalidade de teste que deve ser aplicada. A modalidade de teste CHANNEL, onde estaria contemplando o teste de todo o caminho ativo, incluindo os Patch Cords e Line Cords. Para essa modalidade de teste a proponente é obrigada a testar no mínimo os itens abaixo para todos pares: Atenuação. Comprimento. Impedância. Crosstalk. Teste contra polaridade reversa. Teste contra fios abertos. Teste contra curto Administração do Cabeamento A administração do Cabeamento Lógico deverá seguir os rigorosos métodos de referência cruzada exigida pelo padrão ANSI/EIA/TIA-606, com fornecimento de: - Patch Panel s categoria 5e de 24 (vinte e quatro) portas padrão 19 ; - Guias de cabo (gerenciadores) 19" do tipo fechado; para Patch-Panel e Equipamentos Ativos.
7 - Patch cords de 1,5m categoria 5e, formados por cabos UTP flexíveis e conectores RJ-45, montados e testados pelo fabricante, (Área de trabalho e Patch-Panel). - Line cords de Fibra Óptica com conectores SC montados e testados pelo fabricante, (Em todas as Portas do DIO que terão fibras Fundidas). A proponente deverá ao final da instalação fornecer as AS Built s constando os materiais utilizados e uma tabela descrevendo o endereço de circuito e sua localização na planta, em mídia magnética, em formato AUTOCAD Versão 2000 ou Versões Superiores constando o projeto de infra-estrutura e distribuição do cabeamento Área de Trabalho A área de trabalho compreende o espaço entre a tomada de telecomunicações e a estação de trabalho; As tomadas de telecomunicações serão do tipo RJ-45 jacks, categoria 5e. Deverão ser fornecidos os suportes específicos para fixação das tomadas de dados. Serão utilizados cabos de cobre não blindados (UTP), flexíveis, categoria 5e, com 4 (quatro) pares trançados, que atendam plenamente a todos os requisitos físicos e elétricos da norma EIA/TIA - 568, com tamanho de um metro e meio cada um, com conectores RJ-45 machos com capa envolvente em PVC, nas extremidades (Patch Cords), confeccionados e testados em fábrica Painéis de distribuição (Patch Panel) Os painéis de Distribuição serão tipo interconexão (interconection) modular de 19, fixados nos Racks, deverão possuir no mínimo 24 posições. Todos os cabos lançados para ligação aos pontos de rede deverão estar conectados a uma posição do Patch Panel na parte traseira do mesmo, a parte frontal deve possuir conectores; RJ-45 para ligação dos patch cords aos elementos ativos; As características técnicas devem ser estabelecidas pela norma EIA/TIA-568-A para categoria 5e. Deverão ser fornecidos os patch cords, para conexão do patch panel ao elemento ativo do tipo categoria 5e UTP, flexíveis, com 4 (quatro) pares trançados, que atendam plenamente a todos os requisitos físicos e elétricos da norma EIA/TIA - 568, conectores RJ-45 machos Rack s - (AT Armários de Telecomunicações). Local destinado a alojar os equipamentos de interligação do cabeamento deverá, ser do tipo fechado em alumínio ou aço martelado, com 19, de largura e profundidade de mínimo 570 mm. que permitirão a fixação dos dispositivos ativos; Ter altura de 6U s Mini-Rack de Parede,
8 Devera ser instalado na parede. possuir porta frontal em acrílico transparente; possuir colunas de segundo plano; possuir sistema de chave e fechadura; possuir laterais removíveis por fecho interno; possuir 1 (uma) régua com 08 tomadas universais, para fixação em 01 U s. Características: pinos chatos e redondos (2P + T, 16 A 250 V), devendo ser utilizada a polarização NEMA 5/15, em circuito exclusivo saindo do quadro de distribuição Central com, possibilidade de expansão de mais 30% de tomadas; possuir conjunto de porca gaiola e parafusos para fixação, em todos os U s. possuir 01 bandejas para acomodação dos equipamentos. - em 01 U s. 3- Garantia A garantia de qualquer componente do objeto deve ser no mínimo 5 (cinco) anos, contado a partir da emissão do termo de aceite final PRODAM. 4- Suporte Técnico Tempo de Atendimento A proponente deverá fornecer todo o suporte técnico para a estrutura executada. O prazo para solução de problemas encontrados, deverá seguir os seguintes critérios: Durante o período de garantia, deverá haver reposição de peças defeituosos e diagnósticos de defeitos no cabeamento e conectores em, no máximo, até quarenta e oito horas após o registro da solicitação de suporte. Período de disponibilidade O período de disponibilidade para a chamada dos serviços de suporte técnico é de 8(oito) horas por dia, de segunda e sexta das 9:00 horas as 17:00 horas, exceto sábados, domingos e feriados.
9 ANEXO I Quantidade de pontos por Unidade básica de saúde ou Assistência Médica Ambulatorial. Sala AMA/UBS PONTOS 24/ DADOS 25/ELÉTRICA
Instalação Rede Estruturada e Elétrica Estabilizada 26º andar, sala 2602 Agenersa
Instalação Rede Estruturada e Elétrica Estabilizada 26º andar, sala 2602 Agenersa Indice 1- Projeto Básico 2- Localização dos pontos de lógica estruturada e elétrica 3- Topologia Física 4- Planta 5- Diagrama
ELÉTRICO. Cliente: SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
ELÉTRICO Cliente: SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DO EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO EM CURITIBA Elétrico Rede Local (rede elétrica estabilizada/rede