Possible Energy Desenvolvimento - ppt carregar
Apresentação em tema: "Possible Energy Desenvolvimento"— Transcrição da apresentação:
1 Possible Energy Desenvolvimento
Equipamento de Detecção de Corona Introdução da Kepco & Possible Energy Desenvolvimento
2 A Power Scan é uma empresa nacional com foco no setor elétrico brasileiro, que apresenta soluções inovadoras em equipamentos e serviços de inspeção em sistemas elétricos nos âmbitos público e privado. Com o principal objetivo de proporcionar a otimização em manutenções preventivas e preditivas em sistemas elétricos, visando a ampliação da satisfação de seus clientes por meio de diagnósticos de análise de eficiência com a utilização do sistema composto por um software de análise e os equipamentos apresentados a seguir, para atingir melhoria contínua, eliminar o desperdício e diminuir o número de interrupções indesejadas, gerando economia e desempenho na medida certa. Atenciosamente, Equipe Power Scan
3 Índice PowerScan Etapas para Detecção em Campo Inspeções de Teste
O que é Descarga Corona Problemas Gerados por Descarga Corona Áreas de Ocorrência Importância da Manutenção Preventiva e Preditiva Métodos Atuais de Medição Deficiências Equipamento de Detecção de Corona Diplomas Equipamento Integrado Veicular Equipamento Integrado Portátil Vantagens na Utilização Etapas para Detecção em Campo Imagens do Software Imagens Térmicas Dados do Relatório Principais Defeitos Localizados Inspeções de Teste São Paulo – Bairro Campo Belo Coréia – Linhas de Distribuição, Subestações e Ferrovias Considerações Finais
4 O que é Descarga Corona PowerScan
A Descarga Corona ocorre quando um forte campo elétrico associado com um condutor de alta tensão ioniza o ar próximo ao condutor. O campo elétrico na superfície dos condutores atinge um limiar no qual o dielétrico do ar rompe-se, criando assim pequenas descargas em torno do condutor, similar a uma coroa. PERDA DE ENERGIA PREJUCIAL A SAÚDE HUMANA CORROSÃO
5 A Descarga Corona geralmente é indesejável em:
PowerScan A Descarga Corona geralmente é indesejável em: Linhas de Transmissão por causar Redução na Eficiência de Transmissão e por gerar Ruídos Eletromagnéticos que interferem na comunicação; Dentro de Componentes Elétricos por progressivamente Danificar o Isolamento Interno destes mecanismos levando a Falha prematura dos equipamentos; Isoladores por estarem contaminados ou trincados (rachaduras, defeitos) podendo causar a interrupção de energia resultando num tempo maior na Recuperação e grandes Perdas Econômicas; Linhas por conterem cabos rompidos, aterramentos de má qualidade ou instalações impróprias de anéis de corona. Fatores que Aceleram a Degradação em Equipamentos: Sal encontrados Zonas Costeiras (maresia) Poluição produzida por Grandes Centros e Complexos Industriais Acelera a Deterioração, causando maior Corrosão e Redução da Vida Útil podendo gerar Interrupção de Energia.
6 COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
PowerScan Áreas de Ocorrência GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO SUBESTAÇÃO CONSUMIDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS CONSUMIDORES RESIDENCIAIS
7 para o sistema elétrico
PowerScan Importância da Manutenção Preventiva e Preditiva para o sistema elétrico A palavra MANUTENÇÃO quer dizer "Manter em ação", ou seja, muito mais do que consertar, manter é não deixar quebrar. Além disso, quanto antes for a atuação no equipamento ou prevenção de falha, menor custo e maior o lucro da organização. Lembramos que quase sempre o maior custo decorrente de uma falha no sistema elétrico não é o custo do reparo e sim, o lucro cessante devido a interrupção de energia que resultam na queda do crescimento econômico do país e afeta o bem estar social. Possibilidade de Redução de Custos Desempenho Confiável dos Equipamentos; Redução da Ocorrência de Falhas Técnicas ; Prevenção de Danos e Gastos Futuros; Diminuição Considerável nas Interrupções do Fornecimento de Energia. Custo da Manutenção
8 Detector de Infravermelho
PowerScan Métodos Atuais de Medição Para realização da manutenção preventiva e preditiva, atualmente, é necessária a utilização de diversos equipamentos. Tornando o serviço complexo e com maior tendência a ocorrência de erros. São eles: Medidor e Detector Ultrassônico de Efeito Corona Detector de Rádio Frequência Detector de Infravermelho Detector de Ultrassom
9 Deficiências Dificuldade no Transporte
PowerScan Deficiências Dificuldade no Transporte Necessidade de Mão de Obra Especializada Complexa Metodologia de Inspeção Alto custo de Inspeção e Manutenção Baixa Confiabilidade Inexistência de uma Gestão Padrão
10 Equipamento de Detecção de Corona
PowerScan Equipamento de Detecção de Corona É uma tecnologia inovadora desenvolvida pela KEPCO Eletric Power Ltd. em 12/2009. Sua primeira venda ocorreu em 05/2010 e desde então está sendo utilizada na Coréia obtendo excelentes resultados que levou a conquista dos prêmios: PRÊMIO PRESIDENCIAL e NOMEAÇÃO para TOP-10 TECHNOLOGIES No 45º Invention Day Ceremony, Coréia NOMEAÇÃO para GREEN TECHNOLOGY SUPERB PRODUCT No 2010 Korea Invention e Exibição da Patente PRÊMIO ESPECIAL E DE OURO Na exibição Internacional de Invenções de Gênova, Suíça
11 Equipamento Integrado Veicular
PowerScan Equipamento Integrado Veicular É considerado um sistema integrado pois reúne três tecnologias: Sensor Ultravioleta Termovisor Câmera CCTV (com alta resolução e zoom) Por meio de um método preciso e eficaz, proporcionar a otimização em manutenções preventivas e preditivas em sistemas elétricos, através de relatórios detalhados utilizando um eficiente software de análise.
12 Composto por três tipos de sensores com as seguintes funções:
PowerScan Equipamento Integrado Veicular Composto por três tipos de sensores com as seguintes funções:
13 O Termovisor identifica:
PowerScan O Sensor Ultravioleta identifica: Arcos nas amarrações Fugas de corrente causadas pela deteriorização do isolador Más conexões Más amarrações ou deterioração Isolação danificada devido a formação de rachaduras no isolador O Termovisor identifica: Aquecimento devido aos maus contatos da chave fusível  Aquecimento devido aos maus contatos dos interruptores  Aquecimento devido aos maus contatos nos conectores  O Dispositivo Ultrassônico identifica: Rachaduras em isoladores devido a fugas de corrente Problemas internos em interruptores fechados Conexões frouxas através das vibrações geradas
14 Composto por dois tipos de sensores com as seguintes funções:
PowerScan Equipamento Integrado Portátil Composto por dois tipos de sensores com as seguintes funções:
15 Vantagens na Utilização
PowerScan Vantagens na Utilização do Equipamento de Detecção de Corona Portabilidade Fácil Manuseio e Interpretação Redução dos Custos de Manutenção Metodologia mais Eficaz de Inspeção Redução da Interrupção no Suprimento de Energia Redução dos acidentes nas instalações de distribuição Melhoria da Capacidade de Manutenção Alta Eficiência na Detecção de Falhas Confiabilidade
16 Etapas para Detecção em Campo
PowerScan Etapas para Detecção em Campo 1ª Varredura do local para realização de diagnostico; 2ª Detecção de alguma falha ou defeito, seja por ruídos indevidos localizados por meio do sensor de ultrassom ou por disparo do alarme na presença de descarga corona; Clique na imagem para escutar o Alarme 3ª Inspeção detalhada para localização exata do equipamento defeituoso com auxílio das miras física e laser; 4ª Armazenamento dos gráficos com a intensidade de descarga corona e do ultrassom.
17 Etapas para Detecção em Campo
PowerScan Etapas para Detecção em Campo 1ª Etapa: Varredura da região para realização do diagnóstico utilizando o Equipamento Veicular com velocidade de aproximadamente 20km/h juntamente com o Equipamento Portátil; 1ª 2ª 2ª Etapa: Localização de alguma falha ou defeito, seja por ruídos indevidos localizados por meio do sensor de ultrassom, por disparo do alarme na presença de descarga corona ou por apresentação no monitor de temperatura elevada; Clique na imagem para ouvir o Alarme 3ª 3ª Etapa: Realização de uma inspeção detalhada com o veículo estacionado e auxílio do Equipamento Portátil visando à obtenção de fotos da região, da identificação do poste e do comportamento defeituoso; 4ª 4ª Etapa: Registro de imagens do software, endereço e identificação do poste para futura realização de um relatório.
18 Imagens do Software PowerScan Controles Gráficos Medição e Controle
Controle da Câmera Controle da CCTV Controle do Termovisor Controles FREQ.CORONA Gráficos
19 Imagens Térmicas PowerScan
20 Imagens do Software PowerScan Controles Gráficos Medição e Controle
21 Aérea Primária e Secundária
PowerScan Dados do Relatório Inspeção de Rede INSPEÇÃO DE REDE: Aérea Primária e Secundária DATA: 29/06/2012 TIPO DE INSPEÇÃO: Ultravioleta HORA: 12:10 TEMPERATURA: 21ºC TEMPO: Ensolarado UMIDADE: 64% EQUIPAMENTO UTILIZADO: Veicular DISTÂNCIA: 8m RESPONSÁVEIS: LB SETOR: Engenheira PO Técnico EMPRESA: POWER SCAN ENDEREÇO: R. Gabrielle D'Annuzio Nº: 824 REFERÊNCIA: Aquém ET POSTE Nº: S/Nº DESCRIÇÃO DO PROBLEMA Fase E da rede compacta soltou, encostando na estrutura.
22 Manifestações do Defeito
PowerScan Principais Defeitos Localizados Equipamentos Manifestações do Defeito Isolador de Pino Descoloração , corrosão no cabo, rachadura, trinca ou quebra, deterioração, fuligem, objetos estranhos (linhas, pipas...) Isolador de Suspensão Rachadura e quebra, deterioração, descoloração, corrosão na amarração do cabo, amarração imprópria, fuligem Isolador de Polímero Descoloração, corrosão na amarração do cabo, deterioração, fuligem Pára Raio Deterioração, rachaduras, cabo terra rompido, falhas na conexão, objetos estranhos (pipas, linhas, etc..) Chave Fusível Deterioração, rachaduras, quebras, descoloração, más conexões, mau contato na lâmina, pontos de descarga atmosférica Base Fusível Deterioração, fadiga do material, descoloração, mola com defeito, objeto estranho (pipas, linhas...), más conexões, fuligens, cartucho danificado (vazamento), pontos de descarga atmosférica Luvas Deterioração, fuligens, sujeira não retirada na instalação Disjuntor Buchas danificadas, deterioração, instalação incorreta do cabo, conexões mal apertadas, fadiga, zinabre, isolação dos cabos derretidas ou com coloração diferenciada (aquecimento) Transformador Cabos mal apertados ou com conexões incorretas, bucha deterioradas, rachadas, trincadas ou quebradas, zinabre, isolação dos cabos derretidas ou com coloração diferenciada (aquecimento) Conectores Má conexão, deterioração, fadiga do material, zinabre, coloração diferenciada, aquecimento visível no cabo
23 Inspeções de Teste São Paulo Bairro Campo Belo Realizada em 2012
24 Região Inspecionada PowerScan Ruas Inspecionadas Postes Defeituosos
25 Região Inspecionada 21 595 17 2,85% Inspeções Realizadas no bairro
PowerScan Região Inspecionada Número de Ruas Inspecionadas 21 Número de Postes Inspecionados 595 Defeituosos 17 Inspeções Realizadas no bairro Campo Belo situado na cidade de São Paulo com duração de aproximadamente 3 turnos de 3 horas. Percentagem de Postes Defeituosos 2,85%
26 Imagens dos Defeitos Localizados
PowerScan Imagens dos Defeitos Localizados Fuga de corrente devido a Objeto Estranho Aquecimento no conector
27 Imagens dos Defeitos Localizados
PowerScan Imagens dos Defeitos Localizados Aquecimento no Jumper devido ao Conector da Bucha solto Fuga de corrente devido a Trinca
28 Fuga de corrente devido a Fuligem
PowerScan Imagens dos Defeitos Localizados Fuga de corrente devido a Fuligem
29 Imagens dos Defeitos Localizados
PowerScan Imagens dos Defeitos Localizados Fuga de corrente devido a Isolação danificada Aquecimento nas Buchas
30 Total de Defeitos Localizados
PowerScan Total de Defeitos Localizados Fuga Trinca Objeto Estranho Aquecimento Zinabre Deterioração Isolador 12 Base Fusível 3 1 Para Raio 2 Conector 16 Bucha 5 Mufla Jumper 4 Rede Compacta SUBTOTAL 18 25 TOTAL 44 Possível Defeito
31 Inspeções de Teste Coréia Realizada em 2010
32 Inspeções nas Subestações
PowerScan Inspeções nas Subestações
33 Inspeções nas Subestações
34 Inspeções nas Subestações
PowerScan Inspeções nas Subestações Defeito da Chave Fusível do Banco de Transformadores Porca Solta encontrada na Estrutura da Linha de Alimentação
35 Inspeções nas Ferrovias
PowerScan Inspeções nas Ferrovias Descarga Atmosférica na Superfície do Isolador e Redução do Isolamento devido a Descarga de Corona Contínua
36 Inspeções nas Ferrovias
37 Descarga de Corona na Estrutura devido ao contato com Ninho de Pássaro
PowerScan Inspeções nas Ferrovias Descarga de Corona na Estrutura devido ao contato com Ninho de Pássaro
38 Inspeções nas Ferrovias
PowerScan Inspeções nas Ferrovias Aquecimento na Linha de Suspensão devido ao contato com Arame ..... Cabo de Média Tensão Defeituoso
39 Equipamento Detecção de Corona
Tecnologia confiável e eficaz para detectar possíveis falhas elétricas Pequenas falhas que não podem ser vistas a olho nu ou por equipamentos simples, são identificadas Fácil de utilizar, por conter diversos métodos em apenas um equipamento Redução dramática da queda de energia causadas por equipamentos e materiais defeituosos nas linhas de energia elétrica Equipamento Detecção de Corona Obrigado!