Generac Protector Series. Geradores de Emergência Motor a Diesel - PDF
Generac Protector Series. Geradores de Emergência Motor a Diesel
Download "Generac Protector Series. Geradores de Emergência Motor a Diesel"
Elisa Aleixo Franca
1 Generac Protector Series Geradores de Emergência Motor a Diesel
2 Protector Series Geradores de Emergência Motor a Diesel Incluso: Classificação da Potência Standby Controlador Multilíngue Digital Evolution (Inglês/ Espanhol / Francês / Português) com LCD de duas Linhas com janela de visualização externa para fácil indicação do estado do gerador e da posição do disjuntor. Regulador Eletrônico de Velocidade Isócrono Revestimento com Atenuação Acústica Carregador Inteligente de Bateria Mangueiras Resistentes a UV e ao Ozônio Regulagem de Tensão a ±1% Tanque Integrado à Base fornece 24 Horas de Tempo de Operação Mínimo a 1/2 Carga Garantia Limitada de 2 Anos Certificação UL/CUL2200/UL 142 Atende aos códigos de exigência para Exaustão externa e Abastecimento RD015 RD020 RD030 RD048 RD0 15 kw 60 Hz 20 kw 60 Hz 30 kw 60 Hz 48 kw 60 Hz (apenas monofásico) kw 60 Hz (apenas trifásico) Atende: Regulamentos de Emissão da EPA em Conformidade com Emissões CA/MA Destaque DESIGN INOVADOR E TESTE DE PROTÓTIPOS são os componentes essenciais do sucesso da GENERAC em GANHO DE POTÊNCIA PELO DESIGN. Mas nosso sucesso não para aí. O comprometimento total com testes de componentes, testes de confiabilidade, testes ambientais, de tipo e testes de vida útil, além dos testes CSA, NEMA, EGSA aplicáveis e outros padrões, permitem que você escolha a GENERAC POWER SYSTEMS com a confiança de que estes sistemas irão fornecer um ótimo desempenho. CRITÉRIO DO TESTE: Protótipo testado Avaliação NEMA MG1-22 Sistema torcional testado Capacidade de partida do motor REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TENSÃO. Este sistema de regulagem de energia de última geração é padrão em todos os modelos da Generac. Ele fornece RESPOSTA RÁPIDA otimizada a mudanças das condições de carga e a CAPACIDADE MÁXIMA DE PARTIDA DO MOTOR ao corresponder eletronicamente o torque dos picos da onda com o motor. Regulagem de tensão digital em ±1%. O ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DIFERENCIADA da extensa rede de revendedores Generac fornece know-how dos serviços e peças para a unidade completa, do motor ao menor componente eletrônico. CHAVES DE TRANSFERÊNCIA GENERAC. Confiabilidade e vida útil prolongada são sinônimos da GENERAC POWER SYSTEMS. Um dos motivos dessa confiabilidade é que a linha de produtos GENERAC inclui seus próprios sistemas de transferência e controles.
3 kw ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR Tipo Classe de Isolamento do Rotor Classe de Isolamento do Estator Fator de Interferência Telefônica (TIF) Condutores de Saída do Alternador Monofásico Condutores de Saída do Alternador Trifásico Rolamentos Acoplamento Sistema de Excitação REGULAGEM DE TENSÃO Tipo Detecção Regulagem Características ESPECIFICAÇÕES DO REGULADOR Tipo Regulagem do Estado de Equilíbrio SISTEMA ELÉTRICO Alternador de Carga de Bateria Carregador Inteligente de Bateria Bateria Recomendada Tensão do Sistema CARACTERÍSTICAS DO GERADOR aplicação & dados de engenharia Síncrono H (15 & 20 kw) ou F (30, 48 & kw) H < 3 fios 6 fios Cartucho Único Selado Direto, Disco Flexível Direto Eletrônica Monofásica ± 1% Tensão Ajustável Isócrono Eletrônico ± 0.25% Amp (15 & 20 kw) ou 70 Amp (30, 48 & kw) 2 Amp Grupo 27F, 700 CCA 12 VCCs Protector Series Acoplado diretamente ao motor A temperatura operacional sobe 120 C acima da temperatura ambiente de 40 C Isolamento de Classe H é classificado com aumento de 1 C em temperatura ambiente de 25 C Isolamento de Classe F é classificado com aumento de 145 C em temperatura ambiente de 25 C Todos os modelos passaram por teste de protótipo CARACTERÍSTICAS DO REVESTIMENTO Revestimento de aço com proteção contra intempéries e teto de alumínio Silencioso embutido do tipo crítico Pequeno, compacto, atraente RAS Garante proteção contra intempéries. Pintura epóxi texturizada aplicada eletrostaticamente para maior durabilidade. Silencioso, com grau crítico montado no interior da unidade, para evitar lesões e maximizar a atenuação de ruídos. Contribui para uma instalação fácil e harmoniosa. Revestimento com atenuação sonora garante uma operação silenciosa. (Todas as classificações de acordo com as normas BS5514, ISO3046, ISO8528, SAE J1349 e DIN6271)
4 Protector Series kw ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: 15 & 20 kw Marca Modelo Cilindros Deslocamento (Litros) Diâmetro (pol/mm) Curso (pol/mm) Taxa de Compressão Sistema de Admissão de Ar Tipo do Cabeçote do Cilindro Tipo de Pistão Conformidade de Emissões EPA ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: 30 kw Marca Modelo Cilindros Deslocamento (Litros) Diâmetro (pol/mm) Curso (pol/mm) Taxa de Compressão Sistema de Admissão de Ar Tipo do Cabeçote do Cilindro Tipo de Pistão Conformidade de Emissões EPA ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: 48/ kw Generac Em Linha / / :1 Aspirado Ferro Fundido OHV Alumínio Estacionário Emergência Generac Em Linha / / :1 Turbocarregado Ferro Fundido OHV Alumínio Estacionário Emergência aplicação & dados de engenharia SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR Tipo Bomba de Óleo Tipo Filtro de Óleo Capacidade do cárter (quartos/litros) Engrenagem Recipiente giratório de fluxo total 6.87/ & 20 kw 6.8/ kw 7.4/7-48 & kw SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR Tipo Bomba de Água Velocidade da Ventoinha (rpm) Diâmetro da Ventoinha (pol/mm) Modo da Ventoinha SISTEMA DE COMBUSTÍVEL Tipo do Combustível Tipo Bomba de Combustível Tipo do Injetor Linha de Abastecimento de Combustível (mm/pol) Linha de Retorno de Combustível (mm/ pol) Especificação do Combustível Filtragem de Combustível (mícron) Radiador pressurizado - 15&20 kw Recuperação Fechada - 30, 48& kw Pré-lubrificada, auto-assentamento & 20 kw kw & kw 18.11/460 (15 & 20 kw) ou 22/559 (30, 48 & kw) Soprante diesel com baixas taxas de enxofre (ULSD) Engrenagem movida a motor mecânico Mecânico 7.94/0.31 (ID) 7.94/0.31(ID) ASTM 5-15, 20 & 30 kw 10, 48 & kw Marca Modelo Cilindros Deslocamento (Litros) Diâmetro (pol/mm) Curso (pol/mm) Taxa de Compressão Sistema de Admissão de Ar Tipo do Cabeçote do Cilindro Tipo de Pistão Conformidade de Emissões EPA Generac Em Linha / / :1 Turbocharged/Pós-resfriado Ferro Fundido OHV Alumínio Estacionário Emergência ESPECIFICAÇÕES DO TANQUE Tamanho Total (galões/litros) Tamanho Utilizável (galões/litros) Tempo de meia carga (hrs) Certificações 34/ & 20 kw 62/ , 48 & kw 32/ & 20 kw 57/ , 48 & kw kw kw kw & kw UL142 PESOS E DIMENSÕES Peso (lb/kg) Dimensões (pol/cm) 15kW 20kW 30kW 48kW kw 1474/669 x 81 x 31/126 x 206 x / / x 96 x 35/141 x 243 x 89
5 kw TENSÃO DE SAÍDA DO GERADOR/kW - 60 Hz kw (Standby) Amp (Standby) dados de operação Tamanho CB Protector Series RD015 RD020 RD030 RD048/ RD0 120/240 V, 1Ø, 1.0 pf 120/208 V, 3Ø, 0.8 pf 120/240 V, 3Ø, 0.8 pf 120/240 V, 1Ø, 1.0 pf 120/208 V, 3Ø, 0.8 pf 120/240 V, 3Ø, 0.8 pf 120/240 V, 1Ø, 1.0 pf 120/208 V, 3Ø, 0.8 pf 120/240 V, 3Ø, 0.8 pf 277/480 V, 3Ø, 0.8 pf 120/240 V, 1Ø, 1.0 pf 120/208 V, 3Ø, 0.8 pf 120/240 V, 3Ø, 0.8 pf 277/480 V, 3Ø, 0.8 pf CAPACIDADE DE PICO EM AMPS CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR RD015 RD020 RD030 RD048/ RD0 Queda de <.4 pf 30% 120/240 V, 1Ø 120/208 V, 3Ø 120/240 V, 3Ø 120/240 V, 1Ø 120/208 V, 3Ø 120/240 V, 3Ø 120/240 V, 1Ø 120/208 V, 3Ø 120/240 V, 3Ø 277/480 V, 3Ø 120/240 V, 1Ø 120/208 V, 3Ø 120/240 V, 3Ø 277/480 V, 3Ø 15% RD015 RD020 RD030 RD048/ RD0 25% de carga nominal % de carga nominal 75% de carga nominal 100% de carga nominal 25% de carga nominal % de carga nominal 75% de carga nominal 100% de carga nominal 25% de carga nominal % de carga nominal 75% de carga nominal 100% de carga nominal 25% de carga nominal % de carga nominal 75% de carga nominal 100% de carga nominal gal/hr L/hr ARREFECIMENTO DO MOTOR Fluxo de ar (ar de entrada, incluindo ar do alternador e de combustão em cfm/cmm) Capacidade do sistema de arrefecimento (gal/litros) Rejeição de calor ao líquido de arrefecimento (BTU por hr/mj por hr) Temperatura máxima do ar de operação no radiador ( C/ F) Temperatura ambiente máxima ( C/ F) 15 kw 20 kw 30 kw 48/ kw 2824/ / / /80 2.8/ ,535/67 2.8/ ,535/67 2.8/ ,000/117.1 /122 / / ,900/143.4 CLASSIFICAÇÃO STANDBY: classificações standby são aplicáveis a instalações servidas por uma fonte de utilidade confiável. A classificação standby é aplicável a diferentes cargas durante um período de falta de energia. Não há capacidade de sobrecarga para essa classificação. As classificações são de acordo com a norma ISO Projeto e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
6 Protector Series kw REQUISITOS DE COMBUSTÃO dados de operação Fluxo em potência nominal (cfm/cmm) 190/ / / /5.38 EMISSÃO SONORA Trabalhando a 7 metros/23 pés (db(a)) Operação Normal a 7 metros/23 pés (db(a)) * Os níveis de som foram medidos na frente do Gerador. Os níveis de som medidos em outras partes podem ser maiores, dependendo dos parâmetros de instalação. ESCAPE Taxa de exaustão em saída nominal (cfm/cmm) Temperatura de exaustão em saída nominal ( C/ F) 448/ / / / / /8 448/ /1120 PARÂMETROS DO MOTOR Síncrono Nominal RPM 1800 HP em kw nominal AJUSTE DE POTÊNCIA PARA CONDIÇÕES DO AMBIENTE Diminuição de Temperatura Diminuição de Altitude (15, 30, 48 & kw) Diminuição de Altitude (20 kw) 3% a cada 5 C acima de 25 C ou 1.7% a cada 5 F acima de 77 F 1% a cada 100 m acima de 915 m ou 3% a cada 1000 pés acima de 3000 pés 1% a cada 100 m acima de 305 m ou 3% a cada 1000 pés acima de 1000 pés CARACTERÍSTICAS DO CONTROLADOR Display LCD Multilíngue c/ duas Linhas Modo dos Botões: Auto Modo dos Botões: Manual Modo dos Botões: Off Mensagens de Pronto para funcionar/ Manutenção Indicação de Horas de Funcionamento do Motor Atraso de partida programável entre 2-10 segundos Ajuste de Perda/Retorno de Tensão para Fornecedor de Energia Capacitado p/ Ajuste Futuro/ Alerta de Erro de Ajuste Registros de Operação/Alarme/Manutenção Sequência de Partida do Motor Trava da Partida Carregador Inteligente de Bateria Alerta de AC de Falha/ Falta do Carregador Indicação de Bateria Baixa/ Problema de Proteção da Bateria e Condição da Bateria Regulagem Automática de Tensão com Proteção contra sub e sobretensão Proteção contra Frequência Baixa/ Sobrecarga / Sobrecorrente no motor de passo Proteção de Segurança de Fusível Parada Automática de Baixa/Alta Pressão do Óleo Parada por Giro/ Velocidade Excessivo 72 Hz)/RPM Parada por Temperatura Alta do Motor Proteção de Falha Interna/ Fiação Incorreta Capacidade de Falha Externa Comum Upgrade de Firmware Interface amigável de fácil operação. Partida Automática na Falta de Energia. Programável p/ 7dias. Partida com controle de partida, a unidade fica ligada. No caso de falha de energia, a transferência p/carga ocorre. Para a unidade. Potência é removida. Controle e carregador ainda operam. (programável apenas por concessionária) De V/ V Eventos Cada Cíclico: 16 seg. lig., 7 desc. (90 seg. duração máxima). Partida não pode reengatar até 5 seg. após motor ter parado.
7 kw Modelo # Produto Descrição acessórios disponíveis Protector Series & 20 kw , 48 & kw & 20 kw kw & kw & 20 kw kw & kw & 20 kw kw & kw Caixa de Recebimento Alarme de Nível de Combustível de 90% Elevações Nos Tanques Tubo de Abastecimento de Combustível Linhas de Combustível de Aço Inoxidável E-Stop Kit de Refluxo da Caixa de Recebimento Tampa de Combustível C/Trava Kits de Manutenção Kits de Tempo Frio Kit de Manutenção de Combustível Kit de Pintura Acesso Remoto Sem Fio Básico Acesso Remoto Sem Fio Avançado Kit de Partida PMM Módulos de Gerenciamento de Energia ( Amps) Mobile Link Kit Adaptador de Chicote Elétrico A caixa de recebimento de 19 litros é aparafusada na entrada de abastecimento de combustível existente na base do tanque. Ela coleta e mantém o combustível caso ocorra abastecimento em excesso ou derramamento durante o processo de abastecimento. O alarme de nível de combustível de 90% alerta o operador sobre o enchimento de combustível, quando o reservatório atingir um nível de enchimento de 90% com um alarme sonoro e ativando um LED de advertência. Elevações nos tanques são necessárias em alguns locais para ajudar a evitar corrosão do tanque causada por montagem em superfícies ásperas. Um tubo de aço com pintura a pó para abastecimento de combustível, é necessário em alguns locais para evitar faíscas devido ao acúmulo de eletricidade estática, que pode ser causada pelo combustível caindo no tanque. A utilização do tubo, também resulta em abastecimento submerso, o que aumenta a quantidade de combustível e reduz vapores, espuma e potencial evaporação no tanque. Alguns locais exigem a utilização de mangueiras de combustível de aço inoxidável em vez de mangueiras padrão fornecidas com os produtos. Estas mangueiras são resistentes para maior segurança contra incêndio. A Parada de Emergência (E-stop) permite o corte de combustível imediato e desligamento do gerador em caso de uma emergência. O kit de refluxo da caixa de recebimento permite que o combustível armazenado na caixa de 19 litros seja drenado diretamente de volta ao tanque de combustível para evitar evaporação. A tampa de combustível de ferro fundido com trava permite bloquear o sistema de combustível para evitar a abertura ou retirada indesejada de combustível. Os Kits de Manutenção oferecem todo o material necessário para realizar a manutenção completa dos geradores. Recomendado para geradores instalados em regiões onde a temperatura cai abaixo de 0 C regularmente. Os kits de tempo frio consistem de um aquecedor de bloco com todo o material de montagem necessário e um aquecedor de bateria com um termostato embutido no envoltório da bateria. O Kit de Manutenção de combustível contém materiais para manter e limpar o sistema de combustível diesel Se o compartimento do gerador estiver riscado ou danificado, é importante retocar a pintura para proteger contra a corrosão futura. O kit de pintura inclui a tinta necessária para manutenções ou retoques no gabinete. Completamente sem fio e alimentado por bateria, o monitor remoto da Generac fornece informações de status instantaneamente, sem precisar sair de casa. O gerador controlado remotamente funciona com display LCD de modelo avançado. Além de testar remotamente o gerador, define o intervalo de ciclo de exercício e lembretes de manutenção. O Kit de partida PMM consiste de um transformador 24 VAC, instalado no campo que permite o uso dos Módulos de Gestão de Energia de 24 VAC ( PMMs ) e um PMM. O controlador (sem kit de partida) pode controlar duas cargas de HVAC sem nenhum material adicional. Não compatível com interruptores pré-cabeados. Módulos de gerenciamento de energia são usados em conjunto com o Smart Switch para aumentar suas capacidades de gestão de energia. Eles permitem a flexibilidade de gerenciamento de energia adicional não encontrada em nenhum outro interruptor de transferência. Não compatível com interruptores pré-cabeados. Nota: O Kit de Partida PMM é necessário. O Link móvel da Generac permite verificar o status do seu gerador de qualquer lugar que tiver acesso a uma conexão de Internet com um PC ou com qualquer dispositivo Smart. Você vai inclusive ser notificado quando uma mudança no status do gerador ocorrer via ou mensagem de texto. Nota: O Kit Adaptador de Chicote Elétrico é necessário. O Kit Adaptador de Chicote Elétrico é necessário para tornar as unidades refrigeradas a líquido compatíveis com o Mobile Link.
8 Generac Power Systems, Inc. S45 W29290 HWY. 59, Waukesha, WI generac.com 2013 Generac Power Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Boletim 0K4729-B Impresso nos E.U.A.. 08/08/13
GERADORES A GÁS. Geradores a Diesel Geradores a Gás Torres de Iluminação QT025 QT030 QT045 QT060
GERADORES A GÁS Geradores a Diesel Geradores a Gás Torres de Iluminação QT025 QT030 QT045 QT060 QUEM SOMOS A GENERAC é uma multinacional americana que fabrica grupos geradores e torres de iluminação. Fundada
GERADORES A GÁS. Geradores a Diesel Geradores a Gás Torres de Iluminação QT022 QT027 QT036 QT048
GERADORES A GÁS Geradores a Diesel Geradores a Gás Torres de Iluminação QT022 QT027 QT036 QT048 QUEM SOMOS A GENERAC é uma multinacional americana que fabrica grupos geradores e torres de iluminação. Fundada
Contínua 1056 ekw 1320 kva 50 Hz 1500 rpm 11 000 V
DIESEL GRUPO GERADOR A imagem mostrada pode não refletir o pacote real. Contínua 1056 ekw 1320 kva A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer
Reserva 800 ekw 1000 kva 60 Hz 1800 rpm 480 V
DIESEL GRUPO GERADOR A imagem mostrada pode não refletir o pacote real. Reserva 800 ekw 1000 kva A Caterpillar é líder no mercado de geração de energia com Soluções de Energia projetadas para fornecer