INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRASÍLIA MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO SPDA BRASÍLIA - DF - PDF
Download "INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRASÍLIA MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO SPDA BRASÍLIA - DF"
Rodrigo Belmonte Mangueira
1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRASÍLIA MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO SPDA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BRASÍLIA - DF
3 MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA DADOS BÁSICOS: Nome do Edifício: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA Endereço: SGAN 610, LOTES D, E, F e G, Asa Norte Brasília-DF N Pavimentos: 4 (Térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimento) Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA Responsável pelo projeto de SPDA: Eng. Eletricista Fernando Melo Franco CREA /D-GO. Endereço: Rua 32, n 919 Jd. Goiás, Goiânia - GO Tele/Fax: (62) Correio eletrônico: 3
4 O presente projeto de Proteção Contra Descargas Atmosféricas SPDA - tem o objetivo de proteger a área física do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, 1º Etapa, Blocos Sala de Aula, Bloco Administrativo e Caixa d'água SPDA No cálculo da necessidade de proteção dos prédios que compõe o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - DF, Blocos Sala de Aula, Bloco Administrativo, Bloco Biblioteca, Ginásio, Auditório e Caixa d'água, ficou evidenciada a indicação de proteção, seguindo as determinações da Norma Técnica NBR-5419 (2005) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) CAPTAÇÃO Será usado o método de Franklin e da gaiola de Faraday, usando a estrutura do bloco com as barras de 3,40m, ø3/8", juntamente com os captores Franklin que estão distribuídos conforme cada bloco: Bloco Salas de Aula 4 Captores Franklin 5KVA Bloco Administrativo 1 Captor Franklin 5KVA Caixa D água 1 Captor Franklin 5KVA Bloco Biblioteca 1 Captores Franklin 5KVA A gaiola de Faraday será feita com barra chata em alumínio ø7/8 x1/8 x3mm e captores aéreos, de modo a proteger o bloco contra descargas atmosféricas AMARAÇÃO, EMENDA, DESCIDAS E CONEXÃO DE ESTRUTURA Em todos os pilares do corpo do prédio ( torre vertical ), NBR 5419/2005- anexo d - d-2-1, deverão ser separadas barras de ferro denominadas "re bar " transpassadas de 20cm, conectadas com 3 clip' s galvanizados. Para cada pilar da torre do prédio deverá ser separada 1 barra, sendo que nos pilares externos deverá ser localizada na face mais externa, porém dentro do estribo, e nos pilares internos poderá ser instalada em qualquer posição, sempre fixada nos estribos por arame torcido. ( ver detalhe ) No encontro das ferragens laje com os vergalhões longitudinais dos pilares, deverá ser feita uma interligação através de ferro de construção diâmetro 3/8" (10mm) transpassados de 20cm na vertical e na horizontal em formato de "l" ( ver detalhe ), devendo ser interligado em primeiro lugar na barra do SPDA "re bar" e as demais ferragens do pilar, uma sim, uma não, em posições alternadas. Os procedimentos acima se repetem em todos os pilares e em todas as lages, até na 'ultima laje, onde os pilares que iriam morrer nesta, deverão ser interligados na horizontal com "re bar", com os pilares mais próximos que irão subir para a casa de máquinas ou caixa d'água, de modo que haja uma continuidade de todos os pilares desde a fundação até o ponto mais alto da edificação. Nos locais onde não existe acesso ao público ( telhado da cobertura, lage da casa de máquinas, tampa da caixa d` água, a "re bar" deverá aflorar acima dos parapeitos no mínimo 30cm para que durante a execução da captação estas barras sejam interligadas na horizontal por cabo de cobre nu #35mm2 ou barras de alumínio ( ver pranchas), através de conectores adequados ( ver detalhe ). Nos locais de acesso de pessoas (parapeito do terraço ) as "re bar" deverão ser direcionados para o 4
5 lado externo da edificação, na horizontal antes de chegar no nível da soleira ( pingadeira ) de modo a sobrar 20 a 30cm. Na etapa da execução da captação as barras deste nível deverão ser interligadas na horizontal pelo lado externo do guarda corpo com barra chata de alumínio e curva de alumínio, fixadas por buchas e parafusos adequados. O aterramento deste sistema consiste na colocação de uma "re bar" dentro da fundação, sendo que para cada pilar da torre do prédio deverá ser usada apenas um elemento da fundação ( estaca ou tubulão). No subsolo e a cada 20 metros de altura deverá ser executada uma equalização de potenciais de modo a equalizar os potenciais do sistema elétrico, telefônico e massas metálicas consideráveis tais como: incêndio, recalque, tubos de gás, tubos de cobre, central de gás, etc. A instalação das barras e ligações entre pilares e lajes deverá ser executada pela construtora durante a concretagem da estrutura. A captação e a equalização de potenciais poderá ser executada por empresa especializada a qual deverá emitir relatório técnico dos serviços executados e ART junto ao CREA FIXAÇÂO Foram usados nos projetos, conforme localização de sua instalação: 1. Presilha de latão estanhado para fixação da cordoalha diretamente na alvenaria (com bucha n 6); 2. Terminal aéreo em aço galvanizado para cabo de cobre (com bucha 8); 3. Conector de pressão em estanho tipo prensa (com bucha n 8); 4. Terminal de pressão para conexão de cordoalha 35mm² com barramento de alumínio; 5. Barramento de alumínio fixado com bucha n 6 e parafuso sextavado rosca soberba diam. ¼ MALHAS DE ATERRAMENTO A malha de aterramento utilizada no projeto foi da própria estrutura da edificação, usando a ferragem com amarração apropriada, junto com as re-bars. Será interligada com cabo de 50mm² indo para o barramento de equipotencialização principal (BEP) de cada bloco do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA - DF, de modo equalizar o potencial elétrico. Portanto cada malha de aterramento a ser instalada deverá ser interligada entre si e com as malhas de aterramento dos quadros de distribuição elétrica, atendendo assim a equalização de potencial, através de 1#50,0 mm2 nu tipo cordoalha. As malhas de aterramento foram projetadas com previsão de RT 10 em qualquer época do ano. Para detalhes de aterramento foram obedecidos os padrões da ABNT NBR-5419:2005. Demais detalhes de instalação vide projeto ESPECIFICAÇŐES TÉCNICAS Considerações Gerais Esta especificação estabelece os principais requisitos técnicos para o fornecimento (incluindo fabricação e testes) dos materiais utilizados. Exigências adicionais ou dispensa de atendimento das exigências desta especificação estarão sujeitas a prévia aprovação do órgão responsável do IFET. O fornecimento compreenderá os equipamentos relacionados, completos, testados e prontos para instalação, tudo de acordo com esta especificação, incluindo todos os componentes inclusive aqueles que, embora aqui não mencionados explicitamente, sejam necessários para seu bom funcionamento Barramentos Os barramentos deverão ser constituídos de barra chata e de alumínio e atender aos requisitos de elevação de temperatura estabelecidos em norma. Todas as juntas ou derivações deverão ser adequadamente preparadas e firmemente parafusadas para assegurar máxima condutividade. 5
6 6.3 - Fiação Todos os condutores deverão ser livres de emendas ou derivações, a não ser nos pontos de emendas previstos no projeto, e fisicamente arranjados de acordo com os diagramas de fiação. Toda a fiação deverá ser executada com condutores de cobre eletrolítico, trançados. Nota: Materiais não relacionados ou de outra procedência deverão ser aprovados pelo órgão responsável do IFET por ocasião de envio dos desenhos e listas de materiais para aprovação ESPECIFICAÇŐES DE SERVIÇOS Execução do SPDA As instalações do SPDA deverão ser executadas de acordo com a NBR-5419 (2005) da ABNT e desenhos do projeto. Os serviços consistirão, genericamente, de instalação do sistema de aterramento, captores, testes de continuidade e medição da resistência de aterramento DOCUMENTAÇÃO DOS PROJETOS 1. PRANCHA - 1/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Administração no subsolo; 2. PRANCHA 2/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Administração no pav. Térreo; 3. PRANCHA 3/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Administração no pav. 1º; 4. PRANCHA 4/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Administração na pav. 2º; 5. PRANCHA 5/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Administração na cobertura; 6. PRANCHA 6/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Sala de Aula no Térreo; 7. PRANCHA 7/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Sala de Aula no pav. 1º; 8. PRANCHA 8/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Sala de Aula no pav. 2º; 9. PRANCHA 9/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Sala de Aula na cobertura; 10. PRANCHA 10/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL da Torre da caixa d água; 11. PRANCHA 11/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Biblioteca no pav. Térreo; 12. PRANCHA 12/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Biblioteca no no pav. 1º; 13. PRANCHA 13/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Biblioteca no pav. 2º; 14. PRANCHA 14/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Biblioteca cobertura; 15. PRANCHA 15/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Ginásio na Térreo; 16. PRANCHA 16/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Ginásio no Cobertura; 17. PRANCHA 17/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Auditório no Térreo e Subsolo; 18. PRANCHA 18/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Auditório no pav. 1º; 19. PRANCHA 19/19 - Distribuição do SPDA ESTRUTURAL Bloco Auditório cobertura; Goiânia, 22 de fevereiro de Fernando Melo Franco Engenheiro Eletricista CONFEA/CREA /D-GO 6