Cláudia Ana Vitória Fartaria Varejão
1 Módulo Transformador para Iluminação de Emergência, até 2 Lâmpadas, Autonomia 1,5 h. Código AFILSI-NICAD Equipamento com a função de transformar uma ou mais luminárias fluorescentes comuns, instalada em determinado ambiente, numa luminária de emergência. Dependendo das características técnicas e do tipo do reator existente na luminária, o módulo pode alimentar uma ou mais lâmpadas da luminária, permanecendo acesas na falta de energia elétrica, mantendo a luminosidade total ou reduzida. As lâmpadas podem ser fluorescentes tubulares normais de 8 a 36 W ou fluorescentes compactas de 4 pinos. Atenção: o Módulo transformador não trabalha em conjunto com fluorescentes compactas de 2 pinos. Equipamento com 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Após a emergência, no retorno da energia elétrica, a bateria do Módulo ILSI-NICAD é recarregada automaticamente. O tempo previsto para reposição total da carga de bateria é de 24 horas para 220 Volts e de 48 horas para 110 Volts, se a bateria estiver completamente descarregada. Um indicador luminoso (LED) e um botão de teste permitem constatar o funcionamento do Módulo. Características Técnicas Autonomia: de 1h e 30 minutos aproximadamente. Caso utilize duas lâmpadas, a autonomia e o brilho relativo caem pela metade dos valores mencionados na tabela localizada na próxima página. Fluxo luminoso: de 50% a 5%, dependendo da potência e da quantidade da(s) lâmpada(s) adotada(s). Alimentação: 127 V(ca) ou 220V(ca), 60Hz Consumo: 4 W em carga. Bateria: 3,6 V, 4 Ah, Níquel-Cádmio, vida útil estimada em 10 anos, substituível. Tempo de recarga: 24 horas para 127 Volts e 48 horas para 220 Volts.
2 Características Técnicas Possui botão teste que permite verificar o funcionamento do módulo, onde simula a falta de energia, desliga o reator e aciona o módulo de iluminação de emergência. OBS: No caso de reator eletrônico, o teste deve ser efetuado durante 5 segundos, no mínimo, para permitir que o circuito de proteção do reator possa rearmar. Possui um LED que indica a presença de rede elétrica no módulo. Dimensões do Módulo: 240 x 41 x 63 milímetros. Fixação através de bucha e parafusos. Tabela de percentual de brilho em iluminação de emergência: Watts da Lâmpada Brilho % 50 44,4 36,4 28, ,4 14,3 12,5 11,1 Os valores acima são referenciais, relacionados a um reator padrão, de BLF=1(*), podendo variar em função da marca, idade e temperatura das lâmpadas, e da marca, tipo e temperatura da bateria. (*) Os reatores comerciais têm, em geral, BLF entre 0,8 e 0,9. OBS: Caso utilize duas lâmpadas, a autonomia e o brilho relativo caem pela metade, variando de acordo com a potência da lâmpada adotada. Para a instalação da Luz-piloto (LED) / Botão de Teste, deverá ser feito na luminária um furo de 7mm para o LED e outro de 6,5mm para o botão, afastados entre si no máximo 30mm. Para evitar choque elétrico, nunca inicie a instalação do Módulo com os conectores de ligação da bateria conectados (fios roxos ou azuis com terminais Faston macho e fêmea). Somente após completar todas as conexões ao reator e à(s) lâmpada(s) é permitida a ligação da bateria. Para utilização com reator eletrônico, use somente a configuração para uma lâmpada em emergência, exceto no caso de reator com as duas lâmpadas em série (Ex.: RET Trancil). Não instale o Módulo ILSI Nicad em locais expostos ao tempo ou umidade.
3 Não instale também em locais com temperatura alta (exaustão de ar quente, aquecedores). Desligue a rede elétrica ao fazer a instalação. Conecte os fios de alimentação de acordo com a tensão da rede: Para 220V, fios branco e preto; para 110V, fio branco e fios laranja+preto (ligados juntos - ver diagramas de ligação). A alimentação para o Módulo ILSI deverá ser permanente ( vigia ), sem interruptor. A alimentação do reator deverá necessariamente ser conectada através do Módulo (cabos de cor cinza, em série com a alimentação do reator). Este procedimento é necessário devido ao fato de que os reatores eletrônicos em geral desligam-se quando a conexão à(s) lâmpada(s) é interrompida e não rearmam automaticamente. Alguns modelos ainda mantêm alta tensão nas saídas para as lâmpadas, o que certamente danificaria o Módulo ILSI. Desta forma, ao pressionarmos o botão teste, ou ao cortarmos a alimentação do Módulo, cortaremos também a alimentação do reator, evitando assim o problema descrito acima. Qualquer que seja a ligação do reator à(s) lâmpada(s), o procedimento é o seguinte: 1. Faça as ligações do reator à(s) lâmpada(s) de acordo com o diagrama original do reator; 2. Desligue um lado de uma das lâmpadas do reator; 3. Ligue os fios do reator (que iam para a lâmpada) aos fios AZUIS do Módulo ILSI-NICAD; 4. Ligue os fios VERMELHOS do Módulo ILSI-NICAD ao lado da lâmpada que ficou sem ligação; 5. Ligue o fio AMARELO do Módulo ILSI-NICAD ao lado oposto dessa mesma lâmpada. Nas próximas páginas é possível de visualizar os diagramas e ligações geral para uma ou para duas lâmpadas ligadas em conjunto com o módulo e, também, é possível de visualizar alguns casos de ligação com reatores específicos.
9 Teste inicial O Módulo é fornecido com a bateria descarregada. A bateria deve receber carga durante duas horas, no mínimo, para os testes a seguir serem válidos. Com alimentação normal para o reator e para o Módulo, as lâmpadas deverão acender normalmente, e a luz-piloto (LED) do Módulo deverá acender. Cortando-se a alimentação só do reator, as lâmpadas deverão apagar. Cortando-se a alimentação do Módulo, ou pressionando-se o botão-teste, a(s) lâmpada(s) escolhidas para normal-e-emergência deve(m) acender com brilho reduzido, e o LED deve apagar. Obs.: Como já foi explicado acima, no caso de reatores eletrônicos o botão-teste deve ser mantido pressionado por 5 segundos, no mínimo, para que o circuito de proteção do reator possa rearmar. Manutenção: A bateria Níquel-Cádmio é isenta de manutenção, e apresenta vida útil estimada de até 10 anos. Testar periodicamente o funcionamento: 1. Observar se a luz-piloto continua acesa. 2. Pressionar o botão-teste (ou interromper a alimentação do Módulo) e verificar se a(s) lâmpada(s) acende(m) com brilho reduzido. 3. Anualmente, efetuar um teste de autonomia, cortando a alimentação do Módulo e observando se a emergência funciona durante cerca de 90 minutos.