Conforme a norma NBR 5410:2004 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, item 6.2.7.2, em nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais pode ser superior a 4%. No entanto, quedas de tensão maiores são permitidas para equipamentos com corrente de partida elevada, durante o período de partida, desde que dentro dos limites permitidos em suas normas respectivas. Abaixo está a tabela de queda de tensão para produtos isolados em PVC 70ºC e temperatura ambiente de 30ºC, instalados conforme método de referência B1.
CALCULO:
Queda de Tensão (V) = Queda de tensão tabelada (V/A.Km) x corrente do circuito (A) x comprimento (Km).
Queda de Tensão (%) = Queda de Tensão (V) / Tensão do Circuito (V) x 100
Tabela de Método de Instalação
Tabela de Capacidade de Corrente
Funções das Cores em Cabos Elétricos
Norma NBR-5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança das pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.
A norma se aplica às instalações elétricas de baixa tensão em edificações, especificam regras como cores de cabos, sua identificação e função, aterramento residencial, iluminação, tomadas e interruptores, localização do quadro de distribuição, levantamento de carga e muitos outros itens.
De acordo com a norma não é obrigatória a utilização de cores para identificar os cabos. Outros métodos podem ser utilizados para identificação da função dos cabo, o uso de anilhas com letras, palavras e símbolos é uma alternativa. A norma é bem clara, Mas se for utilizada a cor como forma de identificação da função, estas cores devem seguir o padrão abaixo: desta forma: