AMPW-C | ilumac
Acionador Manual Convencional à Prova de Tempo
O novo acionador à prova de tempo convencional AMPW-C foi desenvolvido para instalação em locais externos expostos ao tempo, as mudanças climáticas, chuva, sol, maresias, poeiras, respingos e condensação.
Este acionador possui uma proteção extra com invólucro de alumínio fundido com pintura eletrostática vermelha completamente vedado que isola os componentes internos dos agentes externos.
Possui, acionamento por quebra do vidro e LEDs de supervisão verde e de alarme vermelho.
Grau de proteção: IP66 (uso externo)
Temperatura de operação: -5 à +60ºC
Dimensões: (AxLxP) 144x122x70mm
A tubulação dos fios deve acessar o acionador pela entrada inferior, para garantir que condensações de água ou infiltrações não escorram para as conexões e para a placa do equipamento.
O acionador é conectado em paralelo ao laço da central, caso sejam utilizados mais de um acionador por laço, todos são conectados de forma paralela
Quando o vidro frontal do acionador é quebrado ou apenas removido, o botão de acionamento é liberado, ativando instantaneamente a situação de fogo indicada pelo LED vermelho. Nesta situação a central passará a receber a informação de fogo no endereço configurado neste dispositivo.