Cálculo de Canalizações Elétricas- Estágio na Exsepi - PDF
Cálculo de Canalizações Elétricas- Estágio na Exsepi
Download "Cálculo de Canalizações Elétricas- Estágio na Exsepi"
Sonia Álvares Salvado
1 Departamento de Engenharia Eletrotécnica Cálculo de Canalizações Elétricas- Estágio na Exsepi Relatório de Estágio apresentado para a obtenção do grau de Mestre em Automação e Comunicações em Sistemas de Energia Autor Carla Susana dos Santos Costa Orientadores Doutor Carlos Ferreira Doutor Fernando Lopes Instituto Superior de Engenharia de Coimbra Supervisor na Empresa António Ferreira Exsepi Coimbra, junho, 2012
3 Agradecimentos Gostaria de deixar aqui expresso os meus mais profundos e sentidos agradecimentos a todos aqueles que deram a sua contribuição para que este relatório de estágio fosse realizado. À minha família, em especial aos meus pais e à minha irmã, por me darem todo o apoio e por me incentivarem a seguir a minha formação académica, pelo amor incondicional que nos une. Ao meu marido António, pelas palavras de carinho e incentivo, pela compreensão, entre tantas outras ajudas, não esquecendo também de agradecer o contributo do meu filho. A todos os professores da área de Engenharia Eletrotécnica, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, pela dedicação em ensinar, e onde aprofundei os meus conhecimentos e competências de engenharia. Aos meus orientadores de estágio, Doutor Carlos Ferreira e Doutor Fernando Lopes, pelo rigor da sua orientação, apoio, disponibilidade, incentivo e esclarecimento de dúvidas, sempre que solicitados. Aos administradores da empresa EXSEPI, onde efetuei o estágio, pelo apoio prestado em todos os momentos e por me terem possibilitado a realização deste estágio. Aos colegas de trabalho da empresa, pelas alegrias divididas, pelo apoio nos momentos de tristeza e desânimo e pelos conselhos nos momentos de trabalho. A Deus, por me amparar nos momentos difíceis e me dar força interior para superar as dificuldades. A todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a execução deste relatório de estágio. i
5 Resumo As canalizações elétricas constituem uma parte fundamental das instalações, concorrendo de forma relevante para a qualidade e segurança da distribuição de energia elétrica. Assim, para que uma instalação elétrica possa apresentar o desempenho previsto, aquando da sua fase de projeto é fundamental que todos os cálculos necessários à sua conceção estejam corretos e cumpram a legislação em vigor. Neste contexto, este relatório de estágio insere-se na área científica de energia e tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação informática, para o cálculo expedito de canalizações elétricas, nomeadamente a secção e o número de condutores a utilizar, e a respetiva queda de tensão. Começou-se por realizar um estudo aprofundado de todas as regras, regulamentos e normas em vigor, de forma a enquadrar o problema a nível legislativo. Foram analisados os pacotes de programas computacionais aplicados correntemente ao cálculo das instalações elétricas, particularmente ao nível da sua eficiência computacional e facilidade de utilização. Posteriormente, criou-se uma aplicação informática, com o principal objetivo de calcular canalizações elétricas de uma forma prática, intuitiva e exata, ao alcance de qualquer técnico de eletricidade. Após a realização de testes de validação exaustivos, verificou-se que foram cumpridos todos os objetivos propostos, apresentando a ferramenta computacional desenvolvida um desempenho eficiente e preciso, podendo ser aplicada a nível empresarial. Palavras-chave: Cabos e condutores elétricos, Cálculo de canalizações elétricas, Determinação da secção, Instalações elétricas, Queda de tensão. iii
7 Abstract The electrical wiring is one of the most important parts of a building installation, contributing significantly to the quality and safety of power distribution. Therefore, for an electrical installation to perform as expected, it is essential that all necessary calculations for its design are correct and comply with current legislation. In this context, this internship report is part of the master degree course and aims to develop a software application to expedite the calculation of electrical installations, including the conductor cross section, the number of conductors and the voltage drop. A detailed study of all rules, regulations and standards was first carried out, in order to know the electrical installations legal framework. The computational software packages, currently applied to the electrical wiring calculation, were analyzed, particularly in terms of their computational efficiency and ease of use. Subsequently, an application was created, with the main purpose of calculating electrical conduits in a practical, intuitive and accurate way, in the reach of every electrical technician. After conducting extensive validation tests, it was found that all objectives were met and the developed computational tool exhibits an efficient and accurate performance. Keywords: Electrical conduit calculation, Electrical conductors, Electrical wiring, Section evaluation, Voltage drop. v
9 Índice Agradecimentos Resumo Abstract Índice Lista de Figuras Lista de Tabelas Nomenclatura i iii v vii xi xiii xv 1 Introdução Objetivo Geral Objetivo Específico Justificação da Relevância do Tema Atividades Realizadas Durante o Estágio Atividades de formação e adaptação Atividade principal Apresentação Estrutural do Relatório 6 2 Enquadramento Empresarial Apresentação da EXSEPI Localização da EXSEPI Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade Áreas de Atividade da Empresa Sistema de Gestão de Energia Estrutura Organizacional Programas Computacionais Conclusões 19 3 Canalizações Elétricas Condutores e Cabos Elétricos Modos de Instalação 23 vii
10 3.3 Características dos Cabos e seus Condutores Secções Mínimas dos Condutores Correntes Máximas Admissíveis Escolha dos Cabos Mais Adequados à Instalação Dimensionamento de Canalizações Elétricas Qualidade de serviço Conceitos fundamentais Definições Aspetos económicos Dimensionamento das Secções Cálculo da Secção Cálculo da corrente de serviço Cálculo da corrente admissível nos condutores e nos cabos Fatores de correção Queda de tensão Proteção contra sobreintensidades Determinação da potência previsível Conclusões 45 4 Aplicação Desenvolvida Objetivo do Programa Estudo da Legislação em Vigor Apresentação do Software Funcionamento da Aplicação Análise Prática Primeiro Caso de Estudo 50 a) Cálculo Analítico 50 b) Cálculo Utilizando o Software Ecodial 53 c) Cálculo Utilizando a Aplicação Desenvolvida 54 d) Conclusão Caso de Estudo nº2 54 a) Cálculo Analítico 56 b) Cálculo Utilizando o Software Ecodial 59 c) Cálculo Utilizando a Aplicação Desenvolvida 60 d) Conclusão Caso de Estudo nº3 60 a) Cálculo Analítico 62 viii
11 b) Cálculo Utilizando o Software Ecodial 68 c) Cálculo Utilizando a Aplicação Desenvolvida 71 d) Conclusão Conclusões 75 5 Conclusão Perspetivas de Desenvolvimento Futuro Contribuição dos Conhecimentos Adquiridos na Formação Académica para o Estágio 78 Referências 79 ix
13 Lista de Figuras Fig Fachada principal da EXSEPI. 9 Fig Localização da EXSEPI. 10 Fig Áreas de atividade da empresa. 11 Fig Gabinete de projeto. 12 Fig Trabalho em oficina - quadros elétricos. 13 Fig Sala de formação. 14 Fig Gabinete de software. 15 Fig Organigrama da empresa. 16 Fig Diagrama de algumas aplicações pertencentes ao Microsoft Office. 17 Fig Características da instalação elétrica. 22 Fig Exemplo de um modo de instalação. 24 Fig Fatores a considerar no dimensionamento de uma canalização. 27 Fig Passos a seguir para determinar a secção de uma canalização. 33 Fig Expressões para o cálculo da corrente de serviço de uma carga. 34 Fig Cronograma a cumprir para o correto dimensionamento de uma canalização. 40 Fig Fatores a ter em consideração no cálculo da potência. 43 Fig Esquema unifilar do caso de estudo n.º1. 50 Fig Diagrama das correntes do caso de estudo n.º1. 51 Fig Esquema unifilar do caso de estudo n.º2. 54 Fig Diagrama das correntes do caso de estudo n.º2. 58 Fig Esquema unifilar do caso de estudo n.º3. 60 Fig Diagrama das correntes do caso de estudo n.º3 para o ramal A Fig Diagrama das correntes do caso de estudo n.º3 para o ramal A Fig Diagrama das correntes do caso de estudo n.º3 para a canalização S A. 66 xi
15 Lista de Tabelas Tabela 3.1. Pontos fracos e pontos fortes dos materiais de isolamento. 22 Tabela 3.2. Caraterísticas dos condutores cobre e alumínio. 24 Tabela 3.3. Cores dos condutores isolados e respetiva ordem sequencial. 25 Tabela 3.4. Secções mínimas do condutor de cobre. 26 Tabela 3.5. Correntes no arranque de motores. 35 Tabela 3.6. Expressão para cálculo da queda de tensão. 38 Tabela 3.7. Quedas de tensão máximas admissíveis. 39 Tabela 3.8. Correntes convencionais de funcionamento nos fusíveis. 42 Tabela 3.9. Correntes convencionais de funcionamento nos disjuntores. 42 Tabela Fatores de utilização. 44 Tabela Fatores de simultaneidade para locais de habitação. 45 Tabela 4.1. Aplicação desenvolvida. 48 Tabela 4.2. Resultado de cálculo do caso de estudo nº1. 55 Tabela 4.3. Resultado de cálculo do caso de estudo nº2. 61 Tabela 4.4. Resultado de cálculo do ramal A 1 para o caso de estudo nº3. 72 Tabela 4.5. Resultado de cálculo do ramal A 2 para o caso de estudo nº3. 73 Tabela 4.6. Resultado de cálculo da canalização S A para o caso de estudo nº3. 74 xiii
17 Nomenclatura Abreviaturas e Acrónimos BT Baixa Tensão CENELEC Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica CIE EN EPR ERSE ETAR EXSEPI HD ISEC ITED MACSE MT NF NP PVC RTIEBT SCADA SGE SGQ UE UTE XLPE Comissão Eletrotécnica Internacional Norma Europeia Etileno-propileno Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos Estações de Tratamento de Águas Residuais Industriais Estudos e Projetos Industriais, Lda. Documento de Harmonização Instituto Superior de Engenharia de Coimbra Infraestruturas de Telecomunicações em Edifícios Mestrado em Automação e Comunicações em Sistemas de Energia Média Tensão Norma Francesa Norma Portuguesa Policloreto de vinilo Regras Técnicas de Instalações Elétricas em Baixa Tensão Sistemas de Supervisão e Aquisição de Dados Sistema de Gestão Energética Sistema de Gestão da Qualidade União Europeia Union Technique de l Electricité Polietileno reticulado xv
18 Letras e símbolos b cos φ I I 2 I B I n I Z K l P S Coeficiente igual a 1 para os circuitos trifásicos e a 2 para os monofásicos Fator de potência Intensidade de corrente elétrica (A) Corrente de não funcionamento (A) Corrente de serviço (A) Corrente nominal (A) Corrente máxima admissível (A) Fator de correção Comprimento da canalização (m) Potência ativa (W) Potência aparente (VA) s Secção do condutor (mm 2 ) u U c U s Queda de tensão (V) Tensão elétrica composta (V) Tensão elétrica simples (V) Δu Queda de tensão relativa (%) Caracteres gregos ρ λ Resistividade do material (Ω.mm 2 /m) Reatância linear dos condutores (mω/m) xvi
19 1 Introdução O projeto de instalações elétricas é a melhor forma de estudar e definir o modo como os diversos equipamentos elétricos duma instalação podem ser integrados numa solução de engenharia, assegurando que a mesma funcione com a máxima fiabilidade, segurança, flexibilidade e economia. Uma das principais particularidades de um projeto de instalações elétricas é a sua grande interação com as diferentes instalações presentes nas infraestruturas, nomeadamente as instalações mecânicas, instalações de telecomunicações e de segurança. Por este motivo, a comunicação e coordenação interdisciplinar entre as diferentes especialidades envolvidas num projeto de uma infraestrutura são cruciais, de forma a assegurar uma adequada integração do conjunto [1]. As instalações elétricas, em geral, devem ser seguras, responder com eficácia às necessidades previsíveis dos utilizadores e cumprir as normas e regulamentos aplicáveis. Em especial, nos locais de habitação, estas instalações devem, igualmente, privilegiar o conforto na utilização, contribuir para o bem-estar e para promover a qualidade de vida, garantindo a segurança das pessoas e das infraestruturas [2]. Um projeto deve ser definido tendo em consideração o propósito a que se destina, o funcionamento correto da instalação, os critérios, as normas e a forma de instalar os equipamentos e os parâmetros dos materiais e aparelhagem utilizados. Nos últimos anos, para cada segmento da engenharia, os diferentes profissionais têm proposto e desenvolvido ferramentas computacionais cada vez mais sofisticadas, que se têm mostrado extremamente úteis como instrumentos auxiliares durante a fase de projeto e durante a fase de execução. As inovações tecnológicas têm proporcionado grande facilidade na aplicação dos diversos em métodos de cálculo e na redução do tempo de computação. No caso particular da engenharia eletrotécnica, a utilização de software é cada vez mais frequente nas empresas, estendendo-se aos diferentes setores e departamentos, resultando numa maior simplificação dos processos e procedimentos, redução dos custos e ao aumento da produtividade [3]. Atualmente, é possível afirmar que a melhoria na qualidade dos projetos de instalações elétricas, depende muito do auxílio do software utilizado, pois com o apoio destas ferramentas é possível verificar detalhes importantes ainda na fase de projeto, que de outra forma só seriam eventualmente detetados na fase de execução. Têm também sido desenvolvidos alguns 1
20 programas computacionais dedicados ao controlo operacional, que ajudam o engenheiro eletrotécnico a manter a sua obra dentro do cronograma previamente estabelecido, com a garantia do cumprimento dos prazos estipulados e do controlo dos custos. 1.1 Objetivo Geral O presente trabalho tem por objetivo aprofundar a formação na área de especialização em Sistemas de Energia, no âmbito do Mestrado em Automação e Comunicações em Sistemas de Energia (MACSE), ministrado pelo Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), e é parte integrante dos requisitos necessários à obtenção grau de Mestre nesta área de especialização. O trabalho integra-se nas atividades da empresa Estudos e Projetos Industriais, Lda. (EXSEPI), em particular na vertente de Projetos de Instalações Elétricas, com o objetivo de desenvolver uma aplicação informática eficiente, simples e intuitiva para cálculo das partes constituintes de uma canalização elétrica, como por exemplo, barramentos e cabos de baixa tensão (BT) e média tensão (MT). O programa deverá ter em conta a informação específica aplicável, de índole regulamentar, presente nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT), Portaria n.º 949-A/2006, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 175, de 11 de Setembro de Objetivo Específico Durante a realização do estágio na EXSEPI surgiu a necessidade de desenvolver uma ferramenta computacional de apoio ao projeto de instalações elétricas. Assim, após um estudo mais pormenorizado e aprofundado das RTIEBT passou-se à elaboração de um programa computacional de fácil utilização, destinado ao dimensionamento e proteção de canalizações elétricas. No início, foram apontados os objetivos fundamentais desta ferramenta, dos quais se salientam: apresentar eficiência computacional, ser robusto, fiável e preciso, respeitar as boas regras da técnica, assim como as práticas empresariais, apresentar uma interface amigável com o utilizador e um tempo de treino reduzido, poder ser utilizado na formação de pessoal técnico, ser fácil acrescentar novos módulos de cálculo, novas tabelas e outra informação e dados relevantes, 2
21 as atualizações poderem ser realizadas sempre que necessário, como por exemplo, atualizações impostas pela alteração das normas e regulamentação em vigor, poder ser utilizado tanto ao nível do projeto, como ao nível do trabalho de campo, não requer a compra de uma licença adicional para a sua utilização, correr em qualquer computador onde esteja disponível uma folha de cálculo compatível (por exemplo, Microsoft Excel). Ficou também definido que, na fase de testes, as soluções produzidas fossem comparadas com os resultados obtidos através de um pacote de programas computacional, de natureza comercial, utilizado habitualmente pela indústria. Com o objetivo de realizar esta comparação, optou-se pelo programa Ecodial, desenvolvido pela Schneider Electric, uma vez que é comummente utilizado em Portugal ao nível do cálculo de instalações elétricas em BT. O Ecodial cumpre as RTIEBT e as normas internacionais aplicáveis, tendo sido aprovado pela Union Technique de l Electricité (UTE), entidade responsável pela normalização do setor elétrico em França. Esta ferramenta de cálculo destina-se, principalmente, ao projeto de instalações de distribuição elétrica em BT, para edifícios industriais e do terciário. 1.3 Justificação da Relevância do Tema Nas sociedades modernas existe uma forte dependência da energia elétrica. No dia-a-dia os cidadãos utilizam-na nas mais diversas atividades, sendo para a maioria das pessoas inconcebível um quotidiano sem o recurso à mesma. A eletricidade está presente, desde as situações mais simples, como o aquecimento e a iluminação das habitações, às mais avançadas instalações e sistemas industriais. Atendendo ao seu carácter indispensável no quotidiano, torna-se fundamental reconhecer os perigos que advêm do seu uso incorreto, o qual pode colocar em risco a segurança de pessoas e bens. Importa por isso que, o projeto, a execução, a exploração e a conservação das instalações elétricas sejam realizados de forma adequada, de acordo com a legislação em vigor e as boas regras da técnica. Os vários processos de cálculo e considerações técnicas, requeridos para que a instalação esteja de acordo com as nomas e os regulamentos, implicam a disponibilidade de tempo por parte do projetista. Pretende-se com este estágio criar uma ferramenta que reduza o tempo despendido na realização de um projeto elétrico, através da integração de toda a informação necessária e, simultaneamente, a redução de possíveis erros. É preciso cada vez mais inserir, ao nível dos projetos de instalações elétricas, o conceito de que é necessário investir em novas tecnologias para promover a melhoria da qualidade e a 3
22 diminuição de custos. As principais ferramentas, utilizadas atualmente em todos os segmentos do setor elétrico, são baseadas em pacotes de programas computacionais e um dos fatores principais para a sua utilização é a grande diminuição dos custos que a sua aplicação proporciona. 1.4 Atividades Realizadas Durante o Estágio Durante o estágio na empresa EXSEPI, a aluna esteve envolvida em diversas atividades na empresa. No entanto, a maior parte do tempo foi dedicado à implementação do programa computacional proposto e à sua validação. Assim, passa-se a indicar algumas das tarefas realizadas: Participação nas atividades da empresa, ao nível do registo e organização de elementos e documentação interna, Estudo, análise e compreensão das RTIEBT, Estudo, análise e compreensão do manual Instalações de Telecomunicações em Edifícios (ITED), Estudo, análise e compreensão de projetos de instalações elétricas já elaborados, Utilização de várias ferramentas de software, das quais se salienta o Microsoft Office, Autocad e Ecodial, Desenvolvimento de uma ferramenta computacional para apoio ao projeto de instalações elétricas, nomeadamente para o cálculo de canalizações elétricas, Cálculo das secções a utilizar em casos reais, através de três métodos diferentes: dimensionamento teórico-prático, através do Ecodial e pela aplicação do programa desenvolvido, Comparação e análise dos valores obtidos pelos métodos referidos anteriormente, Elaboração do presente relatório de estágio Atividades de formação e adaptação Após a receção na empresa por um dos administradores da EXSEPI, da apresentação das instalações e dos colegas de trabalho, das formalizações e das considerações a nível de funcionamento da empresa, a primeira semana foi passada com atividades de formação e de adaptação. Assim, os primeiros dias foram reservados à leitura de documentos importantes, nomeadamente, as RTIEBT, o manual da 2.ª Edição do ITED, programas de trabalho genéricos e catálogos de fornecedores. Esta fase revelou-se muito importante na ambientação 4
23 à empresa, ao desempenho exigível a nível profissional e ao trabalho a desenvolver. Também foi um período bastante útil, por contribuir para uma assimilação das responsabilidades, regras e normas a cumprir. Após esta primeira semana de adaptação, o primeiro mês do estágio foi passado num dos gabinetes de projeto da empresa, onde teve a oportunidade de colaborar num trabalho de retificação dum projeto elétrico Atividade principal Como já foi referido anteriormente, o objetivo principal do estágio foi o desenvolvimento de um programa computacional, para o cálculo de canalizações elétricas. Após as atividades de formação e adaptação referidas, começou-se por planificar as diferentes etapas necessárias à implementação de uma ferramenta computacional que permitisse determinar a secção do cabo a utilizar numa determinada instalação e respetiva queda de tensão. Na primeira etapa foi definido o ambiente de trabalho, tendo sido selecionado o Microsoft Excel como software de apoio para o desenvolvimento da ferramenta de cálculo proposta. Optou-se por utilizar o Microsoft Excel por se tratar de uma folha de cálculo que permite, entre outras funcionalidades: a utilização de fórmulas e funções, para automatizar os cálculos e analisar os dados, a realização de formatações para apresentar os dados de uma forma atraente e inteligível, melhorar a apresentação e a compreensão dos dados e das soluções produzidas. Na segunda etapa procedeu-se ao planeamento da interface do programa, definindo-se os diferentes parâmetros da entrada de dados, o formato para a sua apresentação e a configuração relativa à saída de resultados. Na etapa seguinte, procedeu ao desenvolvimento da estrutura do programa, designadamente, foi definido o modo como a informação contida nas tabelas, com os dados regulamentares, é acedida. Na quarta etapa, foram implementas as funções necessárias aos cálculos, bem como as restrições técnicas, normativas e regulamentares aplicáveis. Na fase posterior, passou-se à avaliação do desempenho da ferramenta computacional, tendo-se procedido a um conjunto de testes para apreciar a sua eficiência, fiabilidade, precisão e robustez, tendo-se procedido a algumas correções. Finalmente, na sexta etapa, passou-se à validação, comparando os resultados obtidos com as soluções produzidas pelo Ecodial, para diversas situações práticas, nomeadamente calcularam-se as secções de cabos a instalar, em algumas das obras realizadas pela EXSEPI. A fase de validação de um software é uma etapa de primordial importância, para garantir que as metas e os objetivos 5
24 propostos foram efetivamente atingidos e que o programa soluciona o conjunto de problemas que motivou o seu desenvolvimento. A análise comparativa das respostas obtidas pelos dois programas permite concluir que apresentam uma boa concordância, pelo que a nova ferramenta computacional poderá ser aplicada, com sucesso, tanto por projetistas, como pelos responsáveis pela execução das instalações elétricas. 1.5 Apresentação Estrutural do Relatório O presente relatório de estágio encontra-se dividido em cinco capítulos, apresentando no início um resumo e um abstract que sintetizam o alcance do trabalho. Imediatamente a seguir ao índice apresentam-se as listas das figuras, das tabelas e de todos os símbolos, abreviaturas e acrónimos utilizados. As referências bibliográficas e o anexo surgem no final do texto. As expressões, as figuras e as tabelas encontram-se numeradas sequencialmente, por capítulo, sendo o seu número de ordem precedido pelo número do capítulo a que dizem respeito. As referências bibliográficas encontram-se ordenadas pela ordem como foram mencionadas no texto. Durante a realização deste Estágio, como já foi referido, optou-se pela criação de um método de trabalho que desse resposta aos objetivos propostos. Assim, não só com o intuito de dar a conhecer o trabalho desenvolvido, mas também apresentar os procedimentos escolhidos, estruturou-se este documento em cinco capítulos que se passam a descrever resumidamente: No Capítulo 1 Introdução apresentam-se as preocupações e motivações que levaram à realização do Estágio, a descrição do objeto a ser tratado e os objetivos gerais de trabalho. No Capítulo 2 Enquadramento Empresarial apresenta-se a empresa onde a aluna realizou o estágio e as áreas de atividade desenvolvidas pela mesma. O Capítulo 3 Canalizações Elétricas é basicamente teórico, fazendo uma descrição completa de como dimensionar uma canalização elétrica o mais corretamente possível. Apresenta ainda várias tabelas com as características que se devem considerar, quando se pretende dimensionar todos os parâmetros de uma canalização e alguns fluxogramas com as etapas que se devem seguir, para o seu correto dimensionamento. O Capítulo 4 Aplicação Desenvolvida é o que se considera mais importante deste relatório, atendendo a que corresponde ao objetivo principal enunciado na proposta de estágio. Apresenta-se a aplicação desenvolvida, exemplificando com três casos reais distintos, decorridos na empresa durante a realização do estágio. Faz-se ainda uma comparação dos 6
25 resultados destes exemplos práticos, obtidos através da ferramenta desenvolvida, com a sua solução analítica e com o software Ecodial. Por último, faz-se uma comparação das três situações, justificando eventuais diferenças. Finalmente, no Capítulo 5 Conclusões descrevem-se os aspetos mais relevantes do documento, as dificuldades encontradas ao longo do estágio, são apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado durante o estágio e sugeridas propostas para desenvolvimentos futuros. 7
27 2 Enquadramento Empresarial Atendendo à natureza do estágio, torna-se imprescindível uma apresentação da empresa na qual o mesmo foi realizado, sendo igualmente necessário caracterizar as atividades realizadas durante o período de estágio. Neste contexto, foi elaborada uma descrição de alguns tópicos considerados relevantes em relação à empresa. 2.1 Apresentação da EXSEPI A EXSEPI, empresa sediada em Anadia, desde 1991, é uma das pioneiras na área da Automação Industrial e Sistemas de Controlo. Com mais de vinte anos de experiência no mercado, presta serviços de engenharia de suporte à indústria, que vão desde a Automação e Controlo Industrial, Comunicações e Sistemas de Informação à Eficiência Energética e Gestão Ambiental [4]. Na Fig. 2.1, apresenta-se a fachada principal da EXSEPI. Fig Fachada principal da EXSEPI. Devido ao elevado grau de rigor que impõe em cada projeto, aos conhecimentos técnicos e capacidade de inovação dos seus quadros, a EXSEPI colocou desde sempre um desempenho notável em todas as fases de projeto, tendo como particularidade responder aos problemas do presente com soluções de futuro. A empresa congratula-se pelo facto, da maior parte da publicidade que é feita ao nome EXSEPI ser a satisfação e reconhecimento dos seus clientes, posicionando-se atualmente em 9
28 todo o país como uma referência e sinónimo de qualidade ao mais elevado nível. A empresa tem realizado vários trabalhos no estrangeiro, nomeadamente em Espanha, Alemanha, Hungria, Áustria, Marrocos, Angola, Chile, Uruguai e México [4]. 2.2 Localização da EXSEPI A EXSEPI Estudos e Projetos Industriais, Lda., encontra-se sedeada em Vale de Moleiros, Apartado 65, Aguim Anadia, com o telefone , endereço de correio eletrónico, e coordenadas de GPS, 40º24 24 N, 8º26 57 W. Na Fig. 2.2, apresenta-se um mapa de localização da EXSEPI, retirado do Google Earth. Fig Localização da EXSEPI. 2.3 Missão, Visão, Valores e Política da Qualidade A missão da EXSEPI é a execução de estudos, projetos e instalação de soluções industriais integradas [4]. A empresa compromete-se a promover e desenvolver a sua atividade com Qualidade, de forma coerente com a política e objetivos organizacionais, garantindo a sustentabilidade do negócio. Ser uma organização prestadora de serviços credível junto dos clientes, gerando no mercado uma imagem de solidez pela apresentação de uma estrutura flexível, competitiva e competente, numa procura permanente das melhores soluções para o cliente. 10
29 A política de qualidade da empresa está essencialmente orientada para o cliente, servindo em simultâneo os interesses da organização, o que se traduz nos seguintes aspetos essenciais: Superar as necessidades e expectativas do cliente, Assegurar uma visão positiva do desempenho da empresa por parte da sociedade, Garantir o sucesso e a sustentabilidade económica da empresa, Assegurar relações de parceria sólidas com todos os fornecedores, Desenvolver o serviço na perspetiva da redução dos modos de falha, Progredir no sentido da melhoria contínua da eficácia e eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), Promover uma maior consciencialização dos colaboradores para a importância do seu trabalho na qualidade dos produtos, bem como a sua motivação para com o SGQ. 2.4 Áreas de Atividade da Empresa A atividade comercial da EXSEPI está organizada nas seguintes áreas de negócio, representadas na Fig. 2.3 [4]. Projectos e Instalações Eléctricas Licenciamento Industrial Auditorias Energéticas Software de Supervisão e Controlo Sistemas de Pesagem Electrónica Sistemas de Automação e Controlo Industrial Quadros Eléctricos Software Industrial Robótica Ambiente Manutenção Fig Áreas de atividade da empresa. 11
30 Projetos e Instalações Elétricas As instalações e redes elétricas são pontos vitais no desempenho de qualquer indústria. O estudo pormenorizado, o dimensionamento e a aplicação cuidadosa dos equipamentos permitem o funcionamento contínuo e fiável de qualquer instalação elétrica. Ciente destes princípios, a EXSEPI equipou-se com software de ponta, apostando na formação contínua dos seus técnicos para assegurar sempre a resposta mais eficiente, nas diferentes áreas de atividade em que está envolvida e que vão desde a microeletrónica até à alta tensão. Na Fig. 2.4, visualiza-se um dos gabinetes de projeto da EXSEPI. Fig Gabinete de projeto. Licenciamento Industrial Peritos nas burocracias sistemáticas necessárias ao licenciamento das entidades industriais, disponibiliza um departamento que se dedica a acompanhar e desenvolver as diligências necessárias ao licenciamento industrial em qualquer ramo de atividade. Auditorias Energéticas Em geral, as indústrias transformadoras têm um elevado consumo de energia elétrica que se reflete em custos. Como geralmente estes custos são possíveis de reduzir, a empresa desenvolve soluções com base em equipamentos eficientes e robustos que se rentabilizam a curto prazo em termos de poupança energética, minimizando ainda o desgaste prematuro dos equipamentos. Quadros Elétricos Os quadros elétricos de comando, força motriz e distribuição que integram as indústrias são parte fundamental à sua laboração. A excelente qualidade de acabamentos que se verifica 12