CONEXÃO DE PLC FX COM MÓDULO FX3U-ENET COM GX WORKS2. No. DAP-PLCFX-03. rev. 0 - PDF
Download "CONEXÃO DE PLC FX COM MÓDULO FX3U-ENET COM GX WORKS2. No. DAP-PLCFX-03. rev. 0"
Miguel Gabeira Figueiroa
1 CONEXÃO DE PLC FX COM MÓDULO FX3U-ENET COM GX WORKS2 No. DAP-PLCFX-03 rev. 0
2 Revisões Data da Nome do Arquivo Revisão Revisão Set/2012 DAP-PLCFX _GXWEthFX Primeira edição
3 1. OBJETIVO O objetivo deste documento é fornecer orientação básica de como conectar um PLC FX3U/3G ao software GX Works2 via Ethernet (TCP/IP) utilizando o módulo FX3U-ENET. 2. CONCEITO O conceito básico de conexão de um PLC FX3U ao GX Works2 é ilustrado no esquema da Figura 1. A Figura 1 ilustra a conexão entre o PC com GX Works2 e o FX3. PLC FX3 FX3U-ENET (módulo especial) MELSOFT port Fixed buffer port... TCP/IP Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX GX Works2 Cabo crossover HUB ou Switch Figura 1: Conceito geral da comunicação via Ethernet entre o PC com GX Works2 e o FX3. 3. HARDWARE E PERIFÉRICOS 1 PLC FX3G ou FX3U; 1 Módulo FX3U-ENET 1 Cabo Ethernet STP ou UTP cat 5 ou superior, crossover ou direto (com switch); 1 Computador com o GX Works2 ou GX Developer e o FX-Configurator-EN instalados; (O FX Configurator EN pode ser baixado deste link)
4 4. PREPARAÇÃO 4.1. Cabo Ethernet Preparar um cabo crossover, se ligar diretamente entre o PC e o módulo ENET(-ADP) ou direto, se ligar através de um hub ou switch, conforme configurações abaixo. CONECTOR RJ45: Figura 2: Pinagem do conector RJ45. CABO CROSSOVER: PC PLC Figura 3: Interconexão em configuração crossover entre o PC e o PLC. CABO DIRETO: PC HUB/SWITCH Figura 4: Interconexão em configuração direta entre o PC e hub/switch ou PLC e hub/switch.
5 4.2. Conexão PC - PLC Conecte o PC ao módulo ENET diretamente ou através de um hub/switch e também prepare um cabo de conexão via porta de programação para a primeira configuração do módulo ENET via cabo SC-09 ou FX-USB-AW: GX Works2 PLC FX3 FX3U-ENET Cabo crossover Cabo direto HUB ou Switch Cabo direto FX-USB-AW SC Configuração do IP do computador Configure o IP da sua máquina para um endereço físico, preferencialmente classe C (que comece com ). Configure para o exemplo sua máquina com o endereço , para isso faça o seguinte (Windows 7): a) Entre no menu Iniciar do Windows ( ); b) Clique em Painel de Controle e, em seguida, em Central de Rede e Compartilhamento ;
6 c) Na barra azul esquerda da janela, selecione. d) Duplo-clique em Conexão Local. e) Nas janelas seguintes, clique em Propriedades (1) e, na próxima janela, duplo-clique em Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4) (2) na lista de seleção. 1 2
7 f) Na janela Propriedades de Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4), configure como abaixo: g) Clique OK, OK e Fechar, respectivamente nas janelas abertas no passo e). h) Agora o seu micro está configurado, na porta Ethernet RJ45 com o endereço Tenha em mente procurar deixar somente o seu computador e o PLC nesta rede, num primeiro momento para evitar eventual conflito de endereço IP com outros equipamentos Configuração do IP do PLC a) Abra o software GX Configurator-EN e clique no botão Transfer Setup.
8 b) Na janela PC side I/F setting, selecione Serial port/usb > RS-232C e, em COM port selecione o número da porta serial onde está alocado o cabo SC-09 ou o FX-USB-AW e clique OK. c) Selecione a posição em que o módulo ENET está instaladp, contando, na expansão do lado direito do PLC, do PLC para fora os módulos especiais instalados (todos os módulos exceto aqueles de expansão de entrada/saída digital EX/EYT/EYR), começando de 0. Exemplo: No. 0 No. 1 PLC FX3 FX2N- 16EYT FX3U- 4AD FX2N- 8EX FX3U- ENET
9 d) Clique em Operational Settings e) Configure um endereço IP para o PLC. Observe que os três primeiros octetos ( ) têm que ser rigorosamente iguais ao do computador, para que ambos se comuniquem. O último octeto (número após último ponto do endereço IP) necessariamente tem que ser diferente do computador (e de qualquer outro equipamento na rede que tenha o endereço xxx). Use para o teste e clique End.
10 f) Agora, clique em Open Settings. g) Configure uma conexão como mostrado abaixo e clique no botão End. h) Ponha a CPU FX em STOP e clique botão Write do campo Online. Clique Write novamente na janela que aparece para escrever as configurações no módulo ENET.
11 i) Confirme a operação de inicialização do módulo, caso apareça a janela abaixo. j) Ao final da escrita do módulo, deve aparecer a mensagem abaixo. Clique OK. k) Agora, o módulo já deve estar com o endereço IP Verificação básica da comunicação entre PLC e PC a) Entre no menu Iniciar do Windows ( ) e digite cmd como ilustrado abaixo. Em seguida aperte a tecla <Enter>.
12 b) O console ilustrado abaixo deve aparecer. c) No console, digite ping e <Enter>. Deverão aparecer mensagens como na ilustração abaixo. Se aparecerem mensagens de conexão sem sucesso, verifique os cabos e os endereços IP configurados no PLC e no computador.
13 5. COMUNICAÇÃO ETHERNET COM O GX WORKS2 a) Abra o GX Works2 (GXW2) e crie um novo projeto com a CPU FX3U/3G (dependendo da utilização); b) Na barra de ferramentas à esquerda da janela do GXW2, clique no botão Connection Destination, como ilustrado abaixo. c) Na parte superior da barra, clique em Connection1, no grupo Current Connection.
14 d) Clique no grupo PC side I/F em Ethernet Board e, em PLC side I/F, clique em Ethernet Module, como ilustrado abaixo. Os ícones têm que ficar amarelos, exatamente como na figura abaixo. e) Dê um duplo-clique em Ethernet Module no grupo PLC side I/F. A janela PLC side I/F Detailed Setting of Ethernet Module aparece. Coloque o endereço IP do PLC ( ) e clique OK.
15 f) Clique no botão Connection Test para verificar se a conexão está sendo realizada. Pressione OK. Se não aparecer a mensagem ilustrada acima, ou seja, aparecer uma mensagem de erro, verifique todos os passos anteriores deste procedimento. g) Na janela Transfer Setup Connection1, pressione OK para fechar a janela. h) O GX Works2 já está pronto para comunicar com o PLC FX3. A partir desse passo, é possível, ler, escrever, monitorar programas e alterar/monitorar variáveis.
AJUSTE DE GANHO E OFFSET DE MÓDULOS DE ENTRADA ANALÓGICA COM GX WORKS2
AJUSTE DE GANHO E OFFSET DE MÓDULOS DE ENTRADA ANALÓGICA COM GX WORKS2 No. DAP-PLCQ-05 rev. 0 Revisões MEB Data da Revisão Set/2013 Nome do Arquivo DAP-QPLC-05 - Ganho e offset para Q6nAD Revisão Primeira
TREINAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EXERCÍCIO PRÁTICO 1 TRÁFEGO ETHERNET COM ETHEREAL NETWORK ANALYSER
Automação Subestações Centros Controle TREINAMENTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS EXERCÍCIO PRÁTICO 1 TRÁFEGO ETHERNET COM NETWORK ANALYSER REDE LAN, CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO IP, UTILITÁRIO PING, REDES FÍSICAS,
Manual do Usuário. Conversor Serial Ethernet ESC715. HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.
Manual do Usuário HI Tecnologia Indústria e Comércio Ltda. PST.715001 Versão 1.0 28 de maio de 2015 Manual do Usuário Ref: PST.715001 Rev: 2 Arquivo: PST71500100.odt Liberado em: 08/04/2015 Informações
Guia Básico de Instalação
Guia Básico de Instalação Industria Brasileira Imagem meramente ilustrativa INSTALAÇÃO 1- Instalação Câmera Dome e Bullet: 1.1- Alimentação Convencional Fonte 12V com pino P4": Conecte uma fonte de 12V/1A