A lista de não conformidades encontradas por Boudoux em suas visitas e consultorias é composta também por problemas relacionados aos procedimentos visando à manutenção da instala&ccedil
;ão elétrica. Segundo o diretor técnico, um erro muito comum encontrado em canteiros de obra é a ausência de bloqueio para que os quadros desenergizados não sofram uma reenergização acidental. Isso, se ocorrer, pode ser fatal.
Resumindo as não conformidades elencadas por Boudoux, o engenheiro eletricista e diretor executivo da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), Edson Martinho, estabelece uma diferença entre os erros encontrados em canteiros de obras de maior e menor porte. Para ele, em canteiros realizados por empresas grandes, há os problemas tradicionais, como condutores desencapados, falta de dispositivos de proteção em alguns circuitos e falta de fio terra em equipamentos. “Mas em canteiros menores, o descaso é enorme com fios sem proteção passando pelo chão, pela água, betoneiras sem aterramento, fios pendurados, ausência de dispositivos como DR, tomadas danificadas ou improvisadas. É um caos”, assevera.