Se eu tiver um conduíte com 6 fios (3 circuitos separados) e eu quiser que eles se rompam em algum momento, posso enviar o conduíte (A) para uma caixa de junção quadrada de 4 polegadas e depois enviar 2 fios para deixar a caixa de derivação na conduta B e 4 fios para deixar a caixa de junção na conduta C?
Tudo sem emenda, apenas contínuo através da caixa de junção.
Além disso, o splicing ou o no-splicing são recomendados de uma forma ou de outra?
— dabi
Não, não há necessidade de fazer emendas em uma caixa de junção.
No entanto, se você não estiver fazendo nenhuma emenda e nunca planeja. Você pode usar um corpo de conduíte, em vez de uma caixa de junção. Os corpos de conduítes vêm em várias configurações, embora pareça que um corpo de conduíte tipo T simples seria aplicável à sua situação.
Eu estou familiarizado com "LB", mas não sabia sobre "X" e "T" até agora ....
Sim, você pode fazer isso o dia todo. É um truque normal meu.
Além disso, se a passagem é a única coisa que acontece na caixa de junção, ela conta legalmente como um corpo de conduíte e polegadas cúbicas se enquadram nas regras do corpo do conduíte, em vez das regras de preenchimento, o que significa que você pode colocar muito mais fios " através dele.
Todas as coisas sendo iguais, não unir um fio é melhor do que juntá-lo sem motivo. Uma porca de arame bem feita não falhará, mas evitá-la ainda elimina essa pequena chance de um erro. Também é menos para inspecionar.
Embora eu goste de deixar 12-18 "folga em algum lugar no caso de eu precisar separar esses fios.
Independentemente disso, como qualquer caixa elétrica, ela não pode ser coberta pela construção civil. Você tem que ser capaz de acessar a capa sem ferramentas.
Não deve haver necessidade de cortar realmente um cabo que passa por uma caixa de junção.
Claro, isso depende dos seus requisitos de código local.
Em termos de segurança, simplesmente passar um cabo normalmente não seria interpretado como um acréscimo a qualquer tipo de risco de incêndio, desde que haja espaço na caixa de passagem.