SIL Fios e Cabos Elétricos - Dúvidas
Neste espaço, você pode consultar as respostas para as dúvidas mais frequentes sobre instalações elétricas.
A seção nominal está vinculada ao seu valor máximo de resistência elétrica a 20º C (ohm/km)e, em muitos casos, também é complementada por outras características, como quantidade mínima de fios ou diâmetro máximo dos fios que compõem.
2. Cabo é melhor que fio?
3. Existe algum padrão de cor para condutores elétricos?
Sim, existe. A cor azul clara deve ser utilizada para os condutores neutros, e os condutores nas cores verde ou verde/amarelo, também conhecidos como Brasileirinho, devem ser utilizados para o condutor terra. As demais cores possuem uso livre. Essa regra é dada pela norma técnica NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão.
4. Qual é a seção mínima para ser utilizada em tomadas e nos circuitos de iluminação?
De acordo com a norma técnica NBR 5410, a seção mínima para as tomadas de uso geral é 2,5mm² e para os circuitos de iluminação é 1,5mm². Não há problema em utilizar uma seção nominal superior; ela só não pode ser inferior.
5. Como é a divisão de classes de condutor?
6. Quais as temperaturas máximas de operação dos condutores fabricados de acordo com a NBR NM 247-3?
7. Como converter a unidade AWG para mm²?
É só utilizar a tabela de conversão abaixo, que representa a conversão da norma EB-98, que já foi cancelada e substituída, para a NBR NM 280 que é a norma vigente, ambas emitidas pela ABNT.Essa tabela não é válida para a conversão baseada nas tabelas NEC - National Electrical Code, que segue o padrão americano.
8. Como definir a capacidade de corrente nos condutores?
9. Como dimensionar o condutor a ser utilizado em circuitos com longa distância entre o quadro de distribuição e os equipamentos que estarão em funcionamento?
10. Quais as diferenças do PVC, HEPR e Poliolefina?
O Policloreto de Vinila, conhecido como PVC é um derivado do petróleo e do cloro. A temperatura de operação do PVC utilizado no isolamento dos condutores elétricos em regime permanente é de 70ºC, a temperatura limite de sobrecarga é 100ºC e a temperatura limite de curto-circuito é 160ºC, mas há compostos de PVC fabricados para temperaturas superiores.
Conforme a norma NBR 6251: 2012, o composto HEPR é um composto isolante à base de copolímeros etilenopropileno (EPM) ou de terpolímero etilenopropilenodieno (EPDM), de alto módulo ou composto de maior dureza, utilizados em cabos com qualquer tensão de isolamento. O HEPR é considerado um composto termofixo e trabalha em regime permanente a 90ºC, com temperatura limite de sobrecarga é 130ºC, e sua temperatura limite de curto-circuito é 250ºC.
A poliolefina é um composto com base em Polietileno (PE), Espuma Vinílica Acetinada (EVA), Polipropileno (PP) e derivados. Possui carga mineral e hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio. Sua aplicação está ligada diretamente a condutores elétricos que na presença do fogo possuam um comportamento diferente do PVC. Suas principais características nessa situação são baixa emissão de fumaça, ausência de halogênio e ausência de gases tóxicos, além de ser retardante ao fogo, ou seja, ele não propaga o fogo. As temperaturas de operação do cabo isolado em Poliolefina são as mesmas dos cabos isolados me PVC.
11. Quem elabora e para que serve a norma técnica?
As Normas Técnicas são desenvolvidas no mundo todo por diversas entidades, sendo que no Brasil as normas são emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e possuem sua validade em todo território nacional.
As Normas Brasileiras são elaboradas e utilizadas voluntariamente. Elas apenas tornam-se obrigatórias quando exigidas pelo poder público, como é o caso dos produtos certificados com a marca do INMETRO, que devem atender as normas técnicas específicas descritas nas portarias do INMETRO.
12. Do que trata a norma NBR 5410
A norma NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão é a norma que rege o projeto, a instalação e a manutenção das instalações elétricas de baixa tensão, que é aplicada em circuitos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 V em corrente alternada, com frequência inferior a 400 hz, ou inferior a 1400 V em corrente contínua. Esta norma foi elaborada pelo CB-03, pela Comissão de Estudo de Instalações Elétricas de Baixa Tensão e sua última revisão teve vigência a partir de 31 de março de 2005.
O objetivo principal da norma NBR 5410 é estabelecer condições mínimas para as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, seu funcionamento adequado e a conservação de bens.
Estas instalações elétricas podem ser residenciais, comerciais, industriais, públicas agropecuárias, etc, incluindo as instalações de edificações pré-fabricadas, sendo áreas internas ou externas.
13. O que são cabos isolados e cabos unipolares (cabos de potência)
Cabos isolados são condutores que possuem uma única camada extrudada, ou seja, possui apenas uma camada de isolamento. Essa camada pode ser de PVC, HEPR, XLPE ou poliolefina.
Cabos unipolares são os condutores formados por 2 camadas extrudadas, sendo a camada interna chamada de isolamento e a camada externa chamada de cobertura.
Os cabos multipolares são cabos isolados que após sua reunião e torção de veias recebem uma única cobertura. Já os cabos multiplexados são cabos isolados reunidos e torcidos, mas sem cobertura.
14. O que é cobre puro?
O principal metal utilizado para condução de energia elétrica em baixa tensão é o cobre, pois sua principal característica é a elevada condutividade elétrica, mas para isso ele precisa ser puro.
A pureza do cobre para fins elétricos deve ser de no mínimo 99,9%, de acordo com a norma técnica NBR 14733:2001 Vergalhão de Cobre para Uso Elétrico - Requisitos. Essa pureza permite que a condutividade mínima seja de 100%, como determina o padrão IACS - International Annealed Copper Standard.
15. Qual é a diferença entre o cabo FLEXSIL 750V e o cabo ATOXSIL 750V?
No quadro "SIL Responde", nosso engenheiro de produto, Nelson Volyk, esclarece essa dúvida.
Clique no botão abaixo para assistir ao vídeo:
Para outras informações, entre em contato com a nossa área de Dúvidas Técnicas, clicando no botão abaixo: