O módulo eletrónico está equipado com uma saída de tensão +24 V à prova de curto-circuito com potência máx. do contacto de 50 mA. Módulo com contactos sem potencial para SSM e SBM, contactos sem potencial para o modo Ligar/Desligar externamente, bem como uma proteção do motor integrada com deteção de uma falha de fase, deteção da falta de água, bem como indicação do código de erro no ecrã. Está disponível uma ranhura para os módulo IF da Wilo PLR, LON para a ligação à gestão técnica centralizada.
Bomba de purga automática de construção compacta com veio de bomba do motor contínuo e rolamentos no lado do motor. Todas as peças hidráulicas e em contacto com fluidos em aço inoxidável. A ligação realiza-se através do flange oval.