MEMORIAL DESCRITIVO DE AR CONDICIONADO - PDF
Download "MEMORIAL DESCRITIVO DE AR CONDICIONADO"
Walter Lobo Machado
1 MEMORIAL DESCRITIVO DE AR CONDICIONADO Instalação de Sistema de Ar Condicionado Tipo VRF- Multi-Split com Fluxo de Refrigerante Variável Obra: BANCO CENTRAL DO BRASIL Local: Curitiba-PR 1
2 SUMÁRIO I. CONDIÇÕES GERAIS... 8 II. AMOSTRA E CATÁLOGOS... 8 III. DESCRIÇÃO E LOCAL DOS SERVIÇOS... 8 IV. LISTAGEM DOS DESENHOS Objeto Objetivo Generalidades Definições Escopo de fornecimento Normas técnicas Referências gerais Referências específicas Nível de ruído Sistema de unidades Ambientes condicionados Condições de projeto Para sistema de ar condicionado FORNECIMENTOS GERAIS Equipamentos e redes a serem fornecidos Equipamentos Rede de dutos de ar Rede de drenagem Rede frigorígena Rede elétrica de força e comando Suportes e bases
3 Outros fornecimentos Garantia Operação, manutenção e treinamento Da contratante Critérios de equivalência Das propostas DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES Sistema de ar condicionado Introdução Sistema Multi System Geral Específicas Sistema Sistema Sistema Sistema de exaustão mecânica Geral Sistema de automação e gerenciador Circuito de ar Insuflamento de ar resfriado Ar exterior Circuito frigorígenos Circuito gás refrigerante Circuitos hidráulico Rede de drenagem Circuitos elétricos
4 Rede elétrica Rede de comando ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS Unidade condensadora Condicionadores inverter de alto calor sensível Unidade condensadora Multi System Controle de temperatura local(individual) Controle remoto com fio completo Controle remoto sem fio completo Módulo de entradas e saídas digitais. DIDO Umidificador de ambiente Sistema de automação Ventiladores exaustores Caixa exaustora Gabinete Ventilador Estágios de filtragem Ventokit Gabinetes Ventilador Estágios de filtragem ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPONENTES Generalidades Rede de dutos de exaustão
5 Suportes de fixação Isolamento térmico Proteção anticorrosiva Interligação com equipamentos Detalhes construtivos Tabelas de chapas galvanizadas para confecção de dutos Grelhas de exaustão ESPECIFICAÇÃO DA REDE DE FLUÍDOS TÉRMICOS Generalidades Rede frigorígena Especificação de materiais Tubulação Conexões em geral Isolante térmico Suportes de fixação Procedimentos de solda da tubulação de cobre Procedimentos para teste de vazamento (teste de pressão) Procedimentos de desidratação a vácuo do sistema Roteiro de execução Procedimento de vácuo especial Carga refrigerante adicional Cuidados especiais para trabalho com gás refrigerante R-410-A SISTEMA DE CONTROLE E COMANDO Controle de temperatura Painel de controle central com servidor WEB Rede de comunicação primária
6 8.4. Rede de comunicação secundária Programa de gerenciamento centralizado INSTALAÇÕES ELÉTRICA Tensão e freqüência elétrica Rede de distribuição em geral Eletroduto em geral Conexões em geral Suportes e acessórios em geral Eletrocalhas e conexões Eletrocalhas Conexões Suportes e acessórios de conexões Fiação elétrica Fiação de força Fiação de comando Quadros elétricos Quadros elétricos dos equipamentos Quadros elétricos dos condensadores Quadros elétricos de distribuição Caixa metálica Disjuntores Instrumentos de medição Consumo de energia a plena carga PRÉ-OPERAÇÃO
7 11. ENSAIOS, INSPEÇÕES, TESTES E BALANCEAMENTO E LIMPEZA FINAL Testes e inspeções Balanceamento dos sistemas Limpeza final RECEBIMENTO MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO GARANTIA DO SISTEMA ÍNDICE
8 I. CONDIÇÕES GERAIS Os serviços contratados serão executados de acordo com os projetos básicos este memorial descritivo e de cálculos, que será fornecido a Contratada pelo Banco Central. II. AMOSTRAS E CATÁLOGOS A Contratada deverá submeter,quando solicitado, à apreciação da Fiscalização, em tempo hábil, amostras ou catálogos dos materiais e equipamentos especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados e ou a executar. III. DESCRIÇÃO E LOCAL DOS SERVIÇOS O presente memorial compreende a descrição da execução das instalações do sistema complementar de ar condicionado do tipo VRF, para atender as áreas de informática, segurança, no-break e museu do Edifício Sede do Banco Central, localizado na Av. Cândido de Abreu, 344, na cidade de Curitiba-PR. 8
9 IV. LISTAGEM DOS DESENHOS SISTEMA COMPLMENTAR DE AR CONDICIONADO TIPO VRF Autor: Eng.º. Mecânico ANTONIO ARLINDO BACCHI CREA nº 3264/D-DF. EMPRESA: 2AB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA CREA n. º 5439/RF. Desenhos: REDE FRIGORÍGENA ACC-01_PLANTA SUBSOLO "A" ACC-02_ PLANTA TÉRREO "A" ACC-03_PLANTA 1º PAVIMENTO "A" ACC-04_PLANTA 1º PAVIMENTO "B" ACC-05_PLANTA 2º PAVIMENTO "A" ACC-06_PLANTA 2º PAVIMENTO "B" ACC-07_ CASA DE MÁQUINAS "A" REDE ELÉTRICA ACC-08_PLANTA SUBSOLO "A" ACC-09_ PLANTA TÉRREO "A" ACC-10_PLANTA 1º PAVIMENTO "A" ACC-11_PLANTA 1º PAVIMENTO "B" ACC-12_PLANTA 2º PAVIMENTO "A" ACC-13_PLANTA 2º PAVIMENTO "B" ACC-14_ CASA DE MÁQUINAS "A" ACC-15_QUADROS ELÉTRICOS REDE COMANDO ACC-16_PLANTA SUBSOLO "A" ACC-17_ PLANTA TÉRREO "A" ACC-18_PLANTA 1º PAVIMENTO "A" ACC-19_PLANTA 1º PAVIMENTO "B" ACC-20_PLANTA 2º PAVIMENTO "A" ACC-21_PLANTA 2º PAVIMENTO "B" ACC-22_ CASA DE MÁQUINAS "A" ACC-23_FLUXOGRAMA REDE DRENAGEM ACC-24_PLANTA SUBSOLO "A" ACC-25_ PLANTA TÉRREO "A" 9
10 ACC-26_PLANTA 1º PAVIMENTO "A" ACC-27_PLANTA 1º PAVIMENTO "B" ACC-28_PLANTA 2º PAVIMENTO "A" ACC-29_PLANTA 2º PAVIMENTO "B" DUTOS ACC-30_PLANTA 1º PAVIMENTO "B" 10
11 1. OBJETO O presente memorial compreende a descrição da execução do sistema complementar de ar condicionado como back-up, com destinação técnica e conforto humano, para atender as áreas de informática, segurança, no-break e museu do Edifício Sede do Banco Central, localizado na Av. Cândido de Abreu, 344 Centro Cívico, Curitiba- PR. Compreende ainda, a descrição da execução de todos os demais serviços complementares e pertinentes aos serviços de instalação do sistema de ar condicionado, tais como: serviços gerais de construção civil relativos à demolição, reconstrução e acabamentos, mantendo-se sempre o padrão existente OBJETIVO Os termos e condições aqui contidos fornecem as instruções nas quais a empresa Contratada deverá se basear, para cotar, fornecer, instalar e readequar, quando for o caso, o sistema complementar de ar condicionado, conforme indicado neste e nos desenhos que compõem os projetos GENERALIDADES DEFINIÇÕES Nesta especificação, os termos a seguir terá o seguinte significado: CONTRATANTE: Refere-se ao BACEN - Banco Central proprietarário dos serviços objeto desta. FISCALIZAÇÃO: Refere-se ao BACEN, ou represente pôr ele designado, para fiscalização da fabricação, ensaios, montagem e instalação dos elementos, aqui descritos. CONTRATADA: Refere-se à empresa contratada para a execução dos serviços ESCOPO DE FORNECIMENTO Farão parte do fornecimento da Contratada os seguintes serviços: Fornecimento, montagem e instalação de todos os equipamentos e materiais, necessários para o perfeito funcionamento do sistema complementar de ar condicionado, bem como os complementos e acessórios, mesmo quando não claramente especificados, mas necessários para o seu perfeito funcionamento; 11
12 Execução do canteiro de obra para guarda de materiais e administração de obra, em local a ser designado pela Contratante / Fiscalização; Transporte vertical e horizontal na obra; Rede elétrica de força e comando conforme indicado nos desenhos e neste caderno; Rede de dreno conforme indicado nos desenhos e neste caderno; Proteção adequada e ou remoção, se autorizado pela Contratante, de todos os elementos existentes nos ambientes, tais como móveis em geral, equipamentos, etc., se necessário, para a execução dos serviços; Execução da automação de todos os equipamentos que compõem o sistema existente na área de casa de máquina da central de água gelada, conforme o indicado no projeto; Execução de todo e qualquer serviços, mesmo aqueles aqui não claramente especificados, de construção civil relativos à abertura de furos em lajes, paredes, pisos, forros, divisórias, pinturas, etc., mantendo-se sempre o padrão existente; Um jogo de desenhos copiativos, atualizados, contendo todas as eventuais modificações ocorridas durante a execução das instalações ( As Built ). Dois jogos de Manuais de Operação e Manutenção, contendo inclusive catálogos técnicos dos equipamentos instalados; Certificado de garantia fornecido pela própria Contratada, independente do certificado de garantia do fabricante. Fornecimento de planilhas específicas de testes e balanceamento das instalações. Fornecimento de pessoal para operação total dos sistemas instalados durante as fases de testes iniciais até o aceite definitivo dos serviços; Treinamento de pessoal designado pela Contratante / Fiscalização para operação dos sistemas instalados, pela Contratada, caso seja solicitado; Apresentar à Fiscalização do BACEN, após o início das obras e serviços, a relação dos empregados que executaram os serviços, informando o cargo de cada um; 12
13 Remover periodicamente, sob sua exclusiva responsabilidade, o entulho resultante da execução das obras e serviços, observando as condições que atendam às exigências dos órgãos competentes e de defesa do meio ambiente NORMAS TÉCNICAS REFERÊNCIAS GERAIS Para o projeto, fabricação, montagem dos equipamentos e seus acessórios, bem como toda a terminologia adotada, serão seguidos as prescrições das publicações das seguintes normas: ABNT-NBR Instalações de Ar Condicionado Sistemas centrais e unitários, Parte 1: Projetos das instalações Parte 2: Parâmetros de conforto térmico Parte 3: Qualidade do ar interior ABNT-NBR Instalações elétricas de Baixa Tensão. Portaria n.º Ministério da Saúde de norma: Para os casos omissos, estas normas serão complementadas pela seguinte ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers REFERÊNCIAS ESPECÍFICAS O desempenho dos filtros de ar deverá atender o descrito nas normas da ABNT NBR-6401, as normas pertinentes da ASHRAE e Portaria n.º do Ministério da Saúde. Os níveis de emissão sonora das unidades deverão estar compatíveis com a norma ARI - Standard 575. Os ventiladores deverão obedecer às velocidades limites nas descargas, conforme indicado em normas ABNT NBR Todos os testes a serem realizados durante as fases de execução dos serviços, bem como os testes finais para ajustes e entrega, deverão seguir os procedimentos específicos de cada teste, conforme indicados nas normas da ABNT e ou nos roteiros estabelecidos pelos fabricantes dos equipamentos. 13
14 NÍVEL DE RUÍDO O sistema de ar condicionado obedecerá no tocante aos níveis de ruídos, vibrações das máquinas e instalações, às normas da ABNT e, no caso de omissão destas, as normas da ARI e ASHRAE. A seleção de difusores, grelhas e difusores de ar deverão garantir o nível NC (Noise Criteria) de NC SISTEMA DE UNIDADES O sistema de unidades adotado neste trabalho será o Sistema Internacional (SI), indicando-se entre parênteses Ambientes Condicionados Conforme indicado nos desenhos. 2. CONDIÇÕES DE PROJETO 2.1. Para o Sistema de Ar Condicionado a) Condições externas de Projeto CURITIBA PR - BRASIL 25º 52 Latitude Sul 49º 17 Longitude Oeste Altitude: 908 metros Temperatura externa de Bulbo Seco (TBS): 32,9ºC Temperatura externa de bulbo úmido (TBU): 27,4ºC b) Condições Internas de Projeto Temperatura de Bulbo Seco (TBS) a ser mantida: 22 +/- 2ºC Umidade Relativa (HR%) (não controlada): 50% +/- 10% Temperatura de bulbo seco - quando não forem ultrapassadas as condições admitidas para o ar exterior e demais elementos considerados como base de cálculo das cargas térmicas. Umidade relativa - quando coexistirem as condições admitidas para o ar exterior e demais elementos considerados com base de cálculo das cargas térmicas. c) Ocupação/Dissipação A taxa de ocupação dos recintos foi baseada no lay-out arquitetônico dos locais; 14
15 Para dissipação foi tomado por base os valores contidos nas tabelas C.1 Taxas típicas de calor liberado por pessoas, C.2-Taxas típicas de dissipação de calor pela iluminação e C.6- Densidade típica de carga de equipamentos para diversos tipos de escritórios, contidas no Anexo C da NBR Parte 1. Para taxa de renovação de ar foi tomado por base o valor contido na Tabela 1 Vazão eficaz mínima de ar exterior para ventilação, edifícios de escritórios nível 3 da NBR As portas dos ambientes condicionados que se comunica com o exterior ou ambiente não condicionado foram consideradas fechadas, devendo nestes casos ser utilizada mola de fechamento automático. 3. FORNECIMENTOS GERAIS 3.1. EQUIPAMENTOS E REDES A SEREM FORNECIDOS EQUIPAMENTOS Os equipamentos principais serão fornecidos nas quantidades abaixo relacionadas e obedecendo aos requisitos técnicos estabelecidos no Capítulo 5 deste memorial. Equipamentos Principais: 03 (três) condensadores de ar tipo remoto, operando por Variable Refirgerant Flow (VRF), tendo como fluido refrigerante o R- 410A; 24(vinte e quatro) unidades evaporadoras; 01(uma) unidade evaporadora de precisão e alto fator de calor sensível; 02 (dois) Painéis Central Gerenciador Inteligente compatível com o sistema de condicionamento de ar; 01(um) Umidificador de ambiente; 08(oito) Controladores de temperatura de ambiente; 02 (duas) Caixas exaustora de teto; 01 (um) Ventilador exaustor de teto; 01 (um) software de gerenciamento de operação global compatível com o sistema de condicionamento de ar; 15
16 01 (um) software de gerenciamento global de manutenção compatível com o sistema de condicionamento de ar; 01 (um) software de global de acesso a internet compatível com o sistema de condicionamento de ar REDE DE DUTOS DE AR A Contratada fornecerá, instalará e testará a rede de dutos de ar e respectivos acessórios para exaustão do ar ambiente conforme desenhos de referência REDE DE DRENAGEM A Contratada fornecerá, instalará, testará e fará a interligação da rede de drenagem do equipamento até o ponto de dreno de descarga em local a ser designado pela Contratante REDE FRIGORÍGENA A Contratada fornecerá, instalará e testará as tubulações, isolamentos, válvulas e demais acessórios da rede frigorígena, líquido e gás, conforme o Capítulo 7 e desenhos de referência. A Contratada deverá fornecer ao Contratante o comprovante de que os Tubos de Cobre estão de acordo com as exigências técnicas contidas nesta especificação REDE ELÉTRICA DE FORÇA E COMANDO A Contratada fornecerá e instalará e testará todos os cabos elétricos, eletrodutos e demais acessórios necessários ao funcionamento, desde os quadros elétricos de força e painéis centrais de comando, conforme Capítulo 8 e desenhos de referência SUPORTES E BASES A Contratada fornecerá e instalará todas as braçadeiras, tirantes, conexões, suportes flexíveis, chumbadores, e demais elementos que constituem o conjunto de suportes das instalações. Os suportes das tubulações deverão ser o suficientemente elásticos para que permitam os movimentos de dilatação ou contração dos mesmos, sem produzir quaisquer danos aos equipamentos e acessórios. 16
17 OUTROS FORNECIMENTOS Os limites de fornecimento englobam também: GARANTIA Embalagem e transporte horizontal e vertical dos equipamentos, componentes e materiais até a obra e nesta; Serviços de montagem, fabricação e posicionamento de suportes e bases para os condensadores e evaporadoras; Fixação e nivelamento de todos os componentes do sistema; Serviços de pintura e ou de retoque de pintura em elementos fornecidos pintados, que venham a sofrer algum tipo de dano durante a montagem ou transporte; A Contratada deverá entregar a Contratante os certificados de garantia fornecidos pelos perspectivos fabricantes dos equipamentos efetivamente instalados devidamente preenchidos, carimbados e assinados, constando o prazo de garantia e a data base de referência do aceite e recebimento dos serviços. Não sendo permitido como data base da garantia a constante da nota fiscal quando da sua emissão. Conjuntamente aos certificados de garantia dos fabricantes, a Contratada deverá entregar a Contratante o certificado de garantia da instalação pertinente aos serviços executados, materiais e equipamentos fornecidos e operacionabilidade do sistema como um todo, não inferior a 01(um) ano, e de 03 (três) anos para os compressores, contados a partir da data do aceite e recebimento dos serviços objetos desta especificação. A Contratada deverá, a fim de garantir o perfeito funcionamento e desempenho do Sistema de Ar Condicionado como um todo, e dos equipamentos que se propõe a fornecer, montar, instalar, testar e colocar em operação, complementar os itens de fornecimento descritos anteriormente, bem como, todos os materiais gerais necessários, mas não claramente especificados. A Contratada se responsabilizará pelo funcionamento do sistema de ar condicionado implantado pela mesma, endossando e acatando o Projeto Básico, Caderno de Especificações e Planilhas Quantitativas quanto a sua operacionabilidade, implantação executiva e dimensionamento geral OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO. A Contratada deverá manter no edifício, por sua conta no horário de funcionamento do Banco Central do Brasil equipe técnica em número e qualificação suficiente para prestar os serviços de: 17
18 Operação dos sistemas instalados e fornecidos pela mesma; Manutenção preventiva e corretiva dos sistemas instalados e fornecidos pela mesma. O período pré-estabelecido para desempenho das atividades acima descritas será até a data do aceite e recebimento dos serviços objeto desta especificação DA CONTRATANTE Farão parte do fornecimento os seguintes serviços: A infra-estrutura para acesso remoto WAN (Wide Área Acess Mode) ou VPN (Virtual Private Network), aproveitando as instalações de comunicação e recursos de TI existentes. Local reservado com integral responsabilidade da Contratada, para guarda de materiais, equipamentos e ferramentas. Facilitar acesso dos operários envolvidos na execução dos serviços às dependências do edifício, através de identificação específica para este fim; 3.3. Critério de Equivalência Os materiais e equipamentos especificados neste memorial e desenhos poderão ser substituídos por outros equivalentes ou superiores, estando o critério de equivalência ou superioridade sob responsabilidade exclusiva e sob autorização prévia, da Contratante e do Autor do Projeto. As capacidades dos condensadores remotos, evaporadores propostos deverá seguir rigidamente os valores indicados em projeto e planilhas, não sendo aceitas alterações de capacidade sem aprovação do projetista responsável, extensivo à relação de capacidade instalada de evaporadores para cada condensador. Assim como a relação de áreas atendidas pelos evaporadores de um mesmo condensador, não poderá ser alterada, uma vez que isto interferirá na previsão de capacidade real disponível e, ainda poderá afetar o calculo de simultaneidade de cargas. Para a comprovação da equivalência será apresentado à Contratante, por escrito, justificativa detalhada, para a substituição das partes especificadas neste documento, incluindo memorial de cálculo para seleção dos equipamentos propostos, acompanhado de lista completa dos equipamentos com modelos, quantidades, consumo elétrico unitário e total em KW, capacidade de resfriamento total em KW, níveis de ruído máximos e mínimos em db e o COP das instalações e equipamentos e os catálogos originais, com as especificações técnicas completas dos equipamentos, que necessariamente devem utilizar o gás refrigerante R-410-A. 18
19 Os dados fornecidos deverão proporcionar num ganho e apresentar valores no mínimo iguais ou superiores, quando comparados com os parâmetros termodinâmicos dos elementos especificados. Não serão aceitos pela Contratante outro sistema de condicionamento de ar e automação, contrários ou discordantes dos sistemas definidos neste caderno, nos desenhos projetos e planilhas de quantitativos e preços, que farão parte integrante do processo de licitatório. Para elaboração deste projeto foram utilizados os manuais e referências do Fabricante Mitsubishi Electric, para determinação das características básicas de instalação e parâmetros construtivos que assegurem a qualidade final da obra e durabilidade dos equipamentos. A Contratada deverá adequar o projeto ao produto ofertado e aprovado como equivalente técnico pela Contratante fornecendo projeto executivo baseado nos manuais do fabricante e por este aprovado Das Propostas A Contratada deverá se responsabilizar pelos resultados das instalações oferecidas, endossando as conclusões das presentes especificações e ou desenhos. A Contratada deverá analisar os desenhos e confirmar se as áreas previstas para a instalação dos equipamentos e componentes são suficientes. A Contratada deverá analisar as capacidades dos pontos de força nos desenhos e verificar se os mesmos são suficientes; caso contrário deverá fazer ressalva, indicando as capacidades efetivamente necessárias, em declaração anexa, expressa, por escrito. A proposta básica deverá ater-se as condições estabelecidas nos Projetos, Caderno de Especificação e Planilhas que são parte integrante do Processo Licitatório. As propostas deverão obrigatoriamente incluir, sob pena de serem desclassificadas, todas as especificações técnicas de todos os materiais e equipamentos ofertados, incluindo modelo, fabricante, características técnicas em geral, acompanhados dos seus respectivos catálogos técnicos originais. As propostas deverão obrigatoriamente incluir, o cronograma físico-financeiro e planilhas de quantitativos dos equipamentos e todos os materiais necessários para a execução por completo das instalações, sendo, portanto, de sua inteira responsabilidade a elaboração das mesmas. As Planilhas fornecidas pela Contratante possuem apenas caráter orientativo, quanto a sua estrutura de apresentação e formulação de preços básicos de referência. 19
20 4. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 4.1. Sistema de ar condicionado Introdução Sistema Multi System O projeto de condicionamento a instalar, é do tipo expansão direta, de condensação a ar, utilizando condensadores remotos Multi System, tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variável). A interligação das unidades condensadoras externas com as unidades evaporadoras internas será através de rede frigorígena, tendo como fluído refrigerante obrigatoriamente, gás ecológico R-410A, confeccionada com tubo de cobre rígido e totalmente isolada. O sistema de supervisão e comando é efetuado e gerenciado por programa de automação central específico, do tipo inteligente com facilidade de acesso via computador convencional e internet mediante senha de permissão, fornecido pelo fabricante dos equipamentos Geral O edifício sede do Banco Central em Curitiba já é atendido por sistema central de água gelada. O presente projeto contempla áreas específicas, que necessitam condicionamento, porém possuem demanda térmica inferior á exigidas para operação contínuo dos resfriadores de liquido existentes, portanto o projeto está adequado para absorver a demanda térmica e também proporcionar um sistema back-up para as áreas em questão. Os projetos foram desenvolvidos conforme a utilização e as características físicas dos espaços que estão assim distribuídos: Sistema 1- Previsto para os seguintes locais: Áreas de Segurança As áreas que compõem o setor de segurança possuem operação predominantemente de escritórios, portanto os valores de temperatura ajustados são para conforto humano. Foi previsto um sistema de condicionamento de ar modular, que permite o controle da temperatura no próprio ambiente e individualizado atuando diretamente nas evaporadoras instaladas. Este controle de temperatura também pode ser realizado via comando central e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso. Área de no-break Esta área possui operação técnica, portanto o valor de temperatura a ser ajustado deverá corresponder à exigida para sua operação de modo satisfatório. Foi previsto um sistema de condicionamento de ar modular, que 20
21 permite o controle da temperatura do ambiente e atuando diretamente na evaporadora instalada via comando central e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso. Área de guarita Esta área de segurança, localizada no pavimento térreo, também possui operação predominantemente de escritórios, portanto o valor de temperatura ajustado é para conforto humano. Foi previsto um sistema de condicionamento de ar modular, que permite o controle da temperatura no próprio ambiente e individualizado atuando diretamente na evaporadora instalada. Este controle de temperatura também pode ser realizado via comando central e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso. Sistema 2- Exclusivo para as áreas do Museu: Área de Exposição Esta área possui operação predominantemente de museu não necessitando de um controle específico do parâmetro umidade relativo, portanto os valores de temperatura ajustados são para conforto humano, mas em valores que permitam um controle sobre a umidade também. Foi previsto um sistema de condicionamento de ar modular, que permite o controle da temperatura e umidade do ambiente atuando diretamente nas evaporadoras instaladas. Este controle pode ser realizado via comando central e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso. Área de Palestra Esta área possui operação predominantemente de sala de aula, portanto os valores de temperatura ajustados são para conforto humano. Foi previsto um sistema de condicionamento de ar modular, que permite o controle da temperatura do ambiente atuando diretamente nas evaporadoras instaladas. Este controle de temperatura pode ser realizado via comando central e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso. Área de Administração Esta área possui operação predominantemente de escritórios, portanto os valores de temperatura ajustados são para conforto humano. Foi previsto um sistema de condicionamento de ar modular, que permite o controle da temperatura no próprio ambiente e individualizado atuando diretamente na evaporadora instalada. Este controle de temperatura também pode ser realizado via comando central e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso. 21
22 Sistema 3- Exclusivo para área de informática: Área de Equipamentos - CPD Esta área possui operação técnica, portanto os valores de temperatura e umidade relativa deverão ser ajustados corresponde ao exigido para sua operação de modo satisfatório. Foi previsto um sistema de condicionamento de ar modular, que permite o controle da temperatura e da umidade relativa do ambiente com precisão, sem a adoção de resistências de aquecimento e de imersão, e atuando diretamente na evaporadora, com alto fator de calor sensível, instalada no ambiente via comando central e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso Específicas Para as áreas em geral, o sistema projetado é de expansão direta do tipo Multi SPLIT System, com fluxo de refrigerante variável (VRF), atendidas por unidades condensadoras, com condensação a ar, instaladas nas áreas externas da edificação e unidades evaporadoras instaladas diretamente nos ambientes atendidos Sistema 1 Nestes ambientes de escritórios está previsto a instalação de unidades evaporadoras, que farão o condicionamento da área de sua atuação. Estas unidades evaporadoras são do tipo Cassete, adequadas para instalação embutida no forro, formato horizontal, com insuflamento integrado e permitindo um controle individual sobre a massa de ar insuflada garantindo assim um valor de temperatura adequado à sensação térmica de cada zona de conforto. Sua operacionabilidade é feita através de sensores que monitoram e acionam sua operação, diretamente da central de controle e ou local e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso. No ambiente de técnica está previsto a instalação de unidade evaporadora, que fará o condicionamento da área de sua atuação. Esta unidade evaporadora é do tipo Ceiling Concealed, adequado para instalação aparente, formato horizontal, com insuflamento integrado e permitindo um controle sobre a massa de ar insuflada garantindo assim um valor de temperatura adequado. Sua operacionabilidade é feita através de sensores que monitoram e acionam sua operação, diretamente da central de controle e ou por computador pessoal detentor de senha de acesso. A interligação destas unidades evaporadoras á condensadora correspondente, será feita através de rede frigorígena constituída de tubulação de cobre específica, isolada termicamente, por onde fluirá o liquido refrigerante do sistema, gás ecológico R-410 e rede 22