T 3000 - ISA - SILECTRIS - Sistemas de Energia Eléctrica
Esta solução é particularmente útil em ensaios em campo, já que habitualmente a localização dos equipamentos a ensair não permite a fácil colocação da mala de ensaios na sua proximidade, obrigando à passagem de cabos longos entre a mala e o equipamento a ensaiar. Habitualmente esses cabos, para permitirem a injecção de correntes elevadas, têm que ter secções também elevadas, tornando-se difíceis de manipular.
Com a unidade BU 2000 essa dificuldade é eliminada! O transformador amplificador de corrente e os cabos (curtos) de correntes elevadas são colocados junto do equipamento a ensaiar, sendo apenas passados para junto da mala de ensaio os cabos de controlo, mais leves.
Nos modelos para 3000A ou 4000A, em que se aplica mais do que um transformador, será necessário o recurso a um interface entre as unidades T2000/T3000 e os transformadores:
EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES PARA O COMISSIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES
■ Possibilidade de realização de injecção primária de corrente até 800A (até 4.000 A, com a opção BU2000)
Capacidade para realização de testes de alta tensão, até 3.000 V
Gerador de tensão auxiliar AC com controlo de fase (0 .. 360º) e frequência (40 a 500 Hz)
Saída de tensão DC, 0 ... 240V, 90W
Função de micro-ohmímetro, até 400 Adc (opção)
2 entradas analógicas de corrente (20 mA e 10 A) e 2 de tensão (10 V e 600 V)
Ecrã gráfico LCD de grandes dimensões, que permite a visualização das formas de onda
Possibilidade de sincronização de várias unidades T3000
■ Parâmetros e resultados gravados em memória local
■ Interface RS232 para ligação a PC
EQUIPAMENTOS MULTIFUNÇÕES PARA O ENSAIO
DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA E DE POTÊNCIA
■ Possibilidade de realização de injecção primária de corrente até 800 A (até 4.000 A, com a opção BU2000)
Função de micro-ohmímetro , até 400 Adc (opção)
■ Ecrã gráfico LCD de grandes dimensões, que permite a visualização das formas de onda
Parâmetros e resultados gravados em memória local
Interface RS232 para ligação a PC
AMPLIFICADOR PARA CORRENTES ATÉ 4.000 A
O módulo BU 2000 é um amplificador para correntes elevadas que, associado aos equipamentos T2000 ou T3000, permite a injecção de até 4000 A.
O princípio de funcionamento destes equipamentos baseia-se num conceito inovador, que permite reduzir significativamente as perdas que ocorrem quando correntes elevadas atravessam cabos compridos.
Essa redução é conseguida posicionando o transformador BU 2000 o mais próximo possível do equipamento a ensaiar (p.ex. primário de um transformador de corrente). A unidade BU 2000 é então ligada ao T2000 ou T3000 por meio de cabos longos de controlo, de baixa potência.