Dados Técnicos. DADOS DE ENTRADA Fronius Galvo Potência CC máxima para cos φ=1. Máx. corrente de entrada. Min. - PDF
Dados Técnicos. DADOS DE ENTRADA Fronius Galvo Potência CC máxima para cos φ=1. Máx. corrente de entrada. Min.
Download "Dados Técnicos. DADOS DE ENTRADA Fronius Galvo 2.0-5. Potência CC máxima para cos φ=1. Máx. corrente de entrada. Min."
David Castel-Branco Palha
1 Dados Técnicos DADOS DE ENTRADA Fronius Galvo Potência CC máxima para cos φ=1 2,650 W Máx. corrente de entrada 16.6 A Máx. tensão de entrada 24.8 A Faixa de tensão MPP 165 V Min. tensão de entrada 165 V Feed-em tensão inicial 330 V Tensão nominal de entrada 550 V Max. tensão de entrada (UDC max) V Número de ligações CC 3 DADOS DE SAÍDA Saída nominal W Potência de saída máx VA Máx. corrente de saída 7.2 A Conexão Grid 1~NPE 230 V Tensão de saída min. 180 V Tensão de saída max. 270 V
2 Frequência 60 Hz Fator Frequência Hz Fator de distorção < 4 % Fator de potência ind. / cap. DADOS GERAIS Dimensões (altura x largura x profundidade) 645 x 431 x 204 mm Peso 16.8 kg Grau de Proteção IP 55 Classe de Proteção 1 Categoria de sobretensão (DC / AC) 2 / 3 Consumo noturno < 1 W Conceito retificador Transformador HF Resfriamento Refrigeração de ar controlado Instalação Montagem interna e externa Faixa de temperatura ambiente C Umidade relativa permitida 0 a 100 % Tecnologia de conexão de rede Parafuso terminal de conexão 2,5 mm ² - 16 milímetros Principal tecnologia de conexão Parafuso terminal de conexão 2,5 mm ² - 16 milímetros Certificados e compliance para o modelo básico ÖVE / ÖNORM E , AS , AS , AS3100, DIN V VDE /A1, VDE AR N 4105, IEC , IEC 62116, IEC 61727, CER , CEI 0-21, EN 50438, G83, G59 EFICIÊNCIA Max. effi ciência 96.1 % Eficiência Europeia (ηeu) 95.2 %
3 η at 5 % Pac,r2) 88.6 / 89.6 / 89.4 % η at 10 % Pac,r2) 91.2 / 92.3 / 91.4 % η at 20 % Pac,r2) 94.0 / 94.8 / 94.5 % η at 25 % Pac,r2) 94.5 / 95.1 / 95.0 % η at 30 % Pac,r2) 94.8 / 95.5 / 95.3 % η at 50 % Pac,r2) 95.0 / 95.7 / 95.2 % η at 75 % Pac,r2) 94.8 / 95.9 / 95.6 % η at 100 % Pac,r2) 94.4 / 95.7 / 95.5 % MPP adaptação efi ciente > 99.9 % DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO Medição de isolamento CC Alerta/ intercepção da luz solar (depende da confi guração de cada país) com Riso < 600 kω Comportamento de sobrecarga Mudança do ponto de operação, limitação da produção Disjuntor CC integrado INTERFACES WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web / Fronius Solar.web, Fronius Modbus TCP, JSON 6 inputs or 4 digital inputs/outputs Interface com receptor de telecomando USB (A socket)3) Para entradas USB 2x RS422 (RJ45 socket)3) Fronius Solar Net, protocolo In terface Signalling output3) Gerenciamento de energia (saída de relé livre de potencial) Datalogger and Webserver Integrado 1) disponível para os países onde as restrições 3 kw aplicam 2) E a Umpp min / Udc,r / Umpp max. 3) também disponível na versão simples. Mais informações sobre a disponibilidade dos inversores no seu país pode ser encontrada em
4 Requisitos do Equipamento Aterramento local Decida no local, se você quer ou precisa para aterrar os módulos. Insira o fusível, ative o software - e o aterramento está pronto. Para interior e exterior Todos os equipamentos Fronius IG têm um robusto compartimento de metal bem concebido. Resistência a UV e proteção contra corrosão permite tanto o uso interno quanto externo. Isolador CC integrado Não há nenhuma instalação ou cabeamento adicional necessário. O máximo de conforto e segurança, conforme DIN VDE O novo sistema de plug de energia A área de conexão e as partes de potência são montadas separadamente uma da outra. Bem simples, bem seguro: Primeiro, monte a área de conexão normalmente na parede. Em seguida, conecte simplesmente a parte de potência. O plug de energia se conecta em ambas as partes em uma unidade segura. Durante o serviço, a parte de conexão permanece na parede - todos os ajustes e configurações permanecem intocados. Tecnologia Smart Grid Ready Inversores Fronius estão prontos para o Smart Grid de amanhã. Os inversores são perfeitamente equipados para atender os requisitos técnicos da grades no futuro. Uma série de funções inteligentes, conhecidos como Recursos avançados de grade, são incorporados nos dispositivos. Estes incluem um número de funções de controles para melhor feed-in de potência reativa e potência efetiva. Estas funções são projetadas para permitir o funcionamento da rede estável, mesmo quando a densidade do sistema fotovoltaico for alto e para evitar interrupções indesejadas para alimentar perdas de produtividade associadas. Inversores Fronius, portanto, ajudam a garantir o rendimento de um sistema fotovoltaico. Dados de comunicação de abertura É fácil conectar inversores Fronius com componentes de outros fornecedores. O protocolo padrão Modbus TCP SunSpec aberto fornece uma maneira simples de estabelecer uma conexão de dados para outros sistemas. O protocolo é utilizado através da interface Ethernet existente, garantindo uma fiél comunicação. Interface WLAN Simples, sistema de monitoramento de fácil utilização é muito importante para Fronius. Com a Fronius DataManager, somos o primeiro fabricante de inversor à oferecer uma interface WLAN no próprio inversor. O inversor é conectado à internet sem cabos e concede-lhe a visão geral perfeita de como o sistema está operando PV adicional. HF transformador de transição Os inversores transformadores Fronius utilizam transfromadores de alta frequencia (HF). A instalação automática de comutação transformador produz três picos de eficiência. O resultado: um nível constante de
5 eficiência através de toda a gama de tensão de entrada, o que resulta em rendimentos mais elevados. Outras vantagens da tecnologia transformador HF são, design leve e compacto e de segurança, como resultado do isolamento elétrico. Sistema de Monitoramento O recurso especial no design dos nossos dispositivos é que o compartimento de conexão é separado do compartimento do conjunto estágio de potência. Eles são instalados separadamente. A área de ligação e de toda a sua cablagem está equipada na primeira parede. O compartimento de palco a energia é montado depois. O sistema articulado inovador torna a instalação e manutenção extremamente user-friendly. O inversor é simplesmente colocado no suporte de parede e, em seguida, fixado. Não é necessário remover todo o inversor para o serviço, apenas o andar de potência definido compartimento. Todos os cabos, ajustes e configurações permanecem no local. Processo de substituição da placa PC A fundação do único processo de substituição da placa PC é colocada à medida que desenvolvemos nossos inversores, como placas de PC só podem ser substituídos se o dispositivo foi concebido em conformidade. Isto permite que nossos parceiros do Fronius Service Partner forneça o serviço mais rápido do mercado
Fonte de alimentação HomeWorks QS
O superlativo em Inversores Centrais
Série Powador XP. O superlativo em Inversores Centrais Powador Série Powador XP. O superlativo em Inversores Centrais. No mundo inteiro. Na série Powador XP pode confiar. Reichstorf, Alemanha Dimensões