Hoje estou apresentando um artigo um pouco mais técnico, mas muito importante para quando necessitamos dimensionar corretamente o NoBreak a ser utilizado em nossas instalações.
Ao dimensionarmos ambientes onde equipamentos eletrônicos serão utilizados, necessitamos dimensionar corretamente qual o NoBreak apropriado para a proteção destes equipamentos e qual será sua capacidade.
Neste artigo vamos falar da capacidade do NoBreak. Em breve estarei publicando artigo com os tipos de NoBreaks x indicação de uso.
Na imagem acima, mostro alguns NoBreaks fabricados pela NHS (onde somos Revenda Autorizada) com a correta indicação de potência em Watts e VA.
Necessitamos então saber o consumo total de energia dos equipamentos que serão alimentados e protegidos pelo NoBreak, em outras palavras, a potência consumida.
Em outros equipamentos, nem toda a corrente disponível consegue ser utilizada euma parte é retornada ou perdida. Esta corrente retornada composta de distorções ou de corrente reativa é devida a natureza das cargas eletrônicas.
Nas 2 fotos ao lado, realizei a medição do consumo de um equipamento aqui naComputer Solutions. Podemos observar o medidor de potência com a indicação da potência em Watts, 13Watts, correspondendo a potência em VA de 37VA.
Um NoBreak de capacidade de 1000VA será capaz de alimentar uma lâmpada de 1000Watts, porém só terá a capacidade de alimentar um computador de consumo de 650Watts.
Neste caso, nosso sistema consome 390Watts ou 600VA. Assumindo uma margem de segurança de 30% (ou superior), podemos comprar um NoBreak com capacidade superior a 507Watts ou 780VA .
NoBreaks com fatores de potência baixos devem ser evitados. De modo a ter certeza de estar comprando um equipamento apropriado para suas necessidades, verifique se as potências em VA e Watts estão indicadas nas embalagens ou especificações dos produtos.
Lembre-se que, por exemplo, um NoBreak com indicação de 1000VA terá a capacidade de fornecer 650Watts em equipamento com fator de potência de 0,65; por enquanto que terá a capacidade de fornecer apenas 300Watts em equipamento com fator de potência de 0,3 .