Osvaldo Malheiro de Lacerda
1 ANEXO II - Termo de Referência 1. OBJETIVO: O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer as condições mínimas para a contratação de uma empresa de engenharia para a implementação do projeto executivo de substituição do Sistema de Refrigeração e Ar-condicionado das instalações do Centro Nacional de Operação do Sistema - CNOS/COSR-NCO, envolvendo o fornecimento de equipamentos, quadros elétricos e demais materiais necessários à perfeita instalação desse sistema, tudo em conformidade com o memorial descritivo/especificações técnicas e projeto executivo fornecido pelo ONS. A respectiva contratação contempla, ainda, a elaboração e execução de projeto executivo de uma edificação para a Central de Água Gelada CAG, a elaboração e execução do projeto executivo dos quadros elétricos de comando e de alimentação dos equipamentos, a elaboração e execução do projeto executivo para tanques acumuladores de água gelada e a retirada dos atuais equipamentos, e seu respectivo remanejamento para uma área a ser indicada pelo ONS. Os referidos quadros elétricos deverão ser interligados aos quadros elétricos de força indicados no projeto, existentes e distribuídos pelo prédio, integrando-os ao novo projeto, sem descontinuidade de serviços. 2. DESCRIÇÃO: CONCEPÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE AR-CONDICIONADO O CNOS/COSR-NCO possui atualmente um sistema contendo três conjuntos composto de chiller, bombas de água gelada e de condensação e torres de resfriamento de água, 18 fan-coils, e respectivos quadros elétricos de força e comando, compondo o Sistema de Refrigeração e Ar-condicionado do CNOS/COSR-NCO. O sistema atual do ONS foi concebido de tal forma que um conjunto atenda a área técnica, sala do CPD, sala de controle e demais ambientes técnicos do CNOS/COSR-NCO, e outro ramal de água gelada para atendimento da área de conforto, sendo um terceiro conjunto utilizado como reserva. Como referência disponibilizados cópia das plantas baixas dos projetos nºs MA e 0911.MA documentos integrantes do ANEXO IV da IP elaborados pela Hidroservice Engenharia Ltda., onde mostramos o layout do sistema atual para melhor orientação e visando subsidiar a empresa contratada no planejamento dos serviços de substituição do sistema. Encontra-se anexa, também, a especificação do projeto original do prédio nº E R2 ANEXO IV, elaborada pela Hidroservice, que servirá de referência para a caracterização e o fornecimento dos materiais e serviços desses projetos. Toda a instalação elétrica para atender ao Sistema de Refrigeração e Arcondicionado, deverá estar conforme a especificação original do prédio nº E A Instalações Elétricas, ANEXO V, elaborada pela empresa Hidroservice devendo servir como referência para fornecimento dos materiais e mão-de-obra, no que concerne a bitola e tipo de eletrodutos, fios, isolação, caixas de passagens e outros acessórios necessários à implementação do projeto.
2 3. NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS E NORMAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS O projeto foi elaborado e desenvolvido segundo as normas técnicas nacionais e internacionais, as quais deverão ser aplicadas na fase executiva do projeto. Tratam-se das seguintes normas técnicas: Brasileira ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas); EIA 942, TIER III - Instalações para atender CPD. ASHRAE 2009 American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers Normas Americanas ASTM, ASME, SMACNA, NEMA e ANSI Normas Alemã DIN e VDE Portarias do M. da Saúde - ANVISA (Portaria GM/MS nº 3.523/1998 e RE nº 09/2003). 4. ESPECIFICAÇÕES/MEMORIAL DESCRITIVO O Proponente deverá obedecer às especificações, ao memorial descritivo e o projeto executivo que contém todas as informações necessárias, para desenvolver um planejamento detalhado para realização dos serviços de substituição do Sistema de Refrigeração e Ar-condicionado. 5. PROJETO EXECUTIVO Conforme citado anteriormente, a implantação do projeto do novo Sistema de Refrigeração e Ar-condicionado deverá ser baseado no projeto apresentado pelo ONS e memoriais descritivos/especificações, que servem como referências na utilização de parâmetros e padrões a serem seguidos na implantação desse sistema. Estamos disponibilizando também, uma lista de materiais Anexo VI, que servirá apenas como uma referência. Essa lista de materiais é apenas para orientação e tem como objetivo buscar uma padronização na composição dos custos. A empresa proponente deverá contemplar em sua planilha orçamentária todos os custos necessários para a implantação do novo sistema de ar-condicionado, levando-se em consideração que a obra será executada em etapas e o prédio continuará com seu funcionamento normal durante a execução da obra. Caberá a cada ao PROPONENTE analisar os projetos e complementar a planilha orçamentária de forma adequada, ficando claro que o objeto da licitação se refere à execução dos serviços/fornecimento citados e não aos itens que compõem a planilha de referência apresentada pelo ONS. Caso o PROPONENTE identifique discrepâncias entre os projetos e as planilhas apresentadas deverá se manifestar sob pena de preclusão. Os catálogos e boletins técnicos dos fabricantes também serão utilizados na implementação desse projeto. Ao longo da execução do projeto, a empresa contratada deverá manter um registro de todos as ajustes e alterações feitos nos projetos executivos, devidamente acordados com o ONS e a empresa responsável pela elaboração do projeto e, na entrega dos serviços apresentar os as builts em duas cópias em mídia magnética, na versão AutoCAD (.dwg), incorporando as modificações realizadas.
3 6. EXTENSÃO DO FORNECIMENTO a. Construção da nova edificação da Central de Água Gelada, O Proponente deverá elaborar projeto executivo, incluindo todo o projeto arquitetônico, fundação, estrutura e demais instalações necessárias ao perfeito funcionamento do sistema de ar-condicionado e executá-lo por uma empreitada global, deste Termo de Referência. b. Fornecimento dos manuais de instalação, manutenção e operação O Proponente deverá fornecer todos os manuais de instalação, manutenção e operação dos equipamentos (Chillers, bombas, torres, fancoils, sensores e controles, etc) e do sistema como um todo, todos redigidos em língua portuguesa. Nesses manuais deverão estar descritas todas as instruções de instalação, operação e manutenção, características técnicas e parâmetros que devem ser monitorados, indicando as faixas de trabalho, ajustes e regulagem. Os desenhos técnicos devem ser numerados e anexados aos manuais para uma melhor orientação e interpretação dos mesmos. c. Treinamento de pessoal de operação e manutenção O Proponente deverá elaborar e ministrar um treinamento de operação e manutenção, habilitando até 15 (quinze) técnicos indicados pelo nos, divididos em duas turmas, a executar as manobras e os atendimentos de manutenção. d. Obras civis O Proponente será responsável por realizar todas as aberturas e fechamentos de casas de máquinas para retirada e entrada dos equipamentos, necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, bem como executar os reparos de pisos, paredes e tetos, afetados pela instalação dos equipamentos do novo Sistema de Refrigeração e Arcondicionado. e. Forro, luminárias e interferências com outras instalações O Proponente deverá realizar um levantamento minucioso, em toda área do entre forro para estudar e adequar o caminho para os novos dutos a serem implantados para as caixas de VAV. As lâminas de forro e luminárias deverão ser retiradas pela empresa executora e guardadas em local para serem reinstaladas ao final de cada etapa do serviço. Fornecer e substituir as lâminas de forro que se danificarem durante a execução dos serviços. A empresa vencedora da licitação deverá rever o projeto de distribuição do ar na área do bloco A1 superior, modificando os difusores de I/R (insuflamento/retorno), tipo quadrados, mantendo os difusores lineares, tipo troffers.
4 f. Locação de máquinas de ar-condicionado O Proponente deverá prever a locação de equipamentos de arcondicionado tipo self containers ou splits, para atender de forma provisória as áreas técnicas (sala do CPD, sala de controle, telecomunicações, retificadores, baterias, UPSs) e também os ambientes de conforto, mantendo as mesmas condições do projeto original. g. Sobressalentes O Proponente deverá orçar e fornecer, ao final dos serviços, as listas de peças, materiais sobressalentes e respectivos fornecedores, necessários a um primeiro atendimento de falha dos equipamentos que compõem esse Sistema de Refrigeração e Ar-condicionado. h. Automação A execução do projeto deve contemplar um sistema de supervisão com alarmes, medições de grandezas elétricas e mecânicas, monitoração e controle, módulos de comunicação e outros equipamentos projetados para interfacear com protocolos de comunicação, plataformas de operação e sistemas de gerenciamento e automação prediais. Este sistema deve ter uma arquitetura aberta, de fácil configuração e interfaces amigáveis com os usuários. i. Projeto dos quadros elétricos de comando e alimentação dos equipamentos. O projeto executivo prevê também a substituição e a modernização dos atuais quadros elétricos de alimentação, comando e controle, tudo em conformidade com as normas técnicas da ABNT. O PROPONENTE deverá elaborar os projetos dos quadros elétricos de alimentação, comando e força, partindo do projeto/memorial descritivo, da especificação da Hidroservice E R2, projetos dos quadros atuais e submeter para análise e aprovação da fiscalização do ONS, previamente à execução dos mesmos. Após a fabricação os referidos quadros deverão ser ensaiados e testados na fábrica antes de serem enviados para o ONS, com a participação da fiscalização dos técnicos do ONS. j. Projeto dos tanques acumuladores de água gelada O PROPONENTE deverá elaborar o projeto executivo, com base nas normas técnicas da ABNT, para tanques acumuladores de água gelada, e submeter para análise e aprovação da fiscalização do ONS, previamente à execução dos mesmos. Após a fabricação os referidos tanques deverão ser ensaiados e testados na fábrica antes de serem enviados para o ONS, com a participação da fiscalização dos técnicos do ONS. k. Apresentação O PROPONENTE deverá promover uma apresentação dos novos equipamentos do Sistema de Refrigeração e Ar-condicionado, plano de
5 trabalho detalhado e respectivos cronogramas detalhados, previamente ao seu fornecimento e instalação. l. Embalagem, transporte e seguro A embalagem dos novos equipamentos deve ser robusta, ter uma proteção adequada à entrada de umidade e à prova d água e estar devidamente identificada. A responsabilidade pelo armazenamento na obra até a sua instalação definitiva no CNOS/COSR-NCO é da empresa vencedora da licitação. O transporte dos equipamentos da fábrica ao prédio do CNOS/COSR-NCO, em Brasília, e todas as suas movimentações horizontais e verticais também, serão de responsabilidade da empresa vencedora da licitação. O seguro de todos os equipamentos desde o embarque até a completa instalação, testes e aceitação dos serviços será de responsabilidade da empresa executora. m. Garantia O PROPONENTE deverá apresentar a garantia dos bens/equipamentos/produtos e serviços na forma descrita no contrato. 7. ESTRATÉGIA PARA EXECUTAR A INSTALAÇÃO A partir das diretrizes apresentadas pelo ONS, a empresa deverá elaborar um plano de trabalho e apresentar à fiscalização do ONS para análise e aprovação previamente ao inicio das atividades. Esse plano de trabalho deverá considerar que o prédio continuará em funcionamento, sendo desocupadas apenas as áreas onde serão executadas as obras, bem como a continuidade operacional de todos os equipamentos, sem comprometer ou colocar em risco o bom funcionamento do CPD/servidores e equipamentos da Sala de Controle. Os ambientes de conforto também deverão ser atendidos com ar-condicionado, conforme citado no item 7.f deste Termo de Referência. Deverão ser considerados também o tempo de mobilização e o tempo de desmobilização das áreas onde serão implantadas as obras. A empresa executora deverá apresentar a relação dos equipamentos que serão submetidos aos ensaios e testes de fábrica. Elaborar um caderno de testes com roteiro e todos os procedimentos, parâmetros e respectivos valores esperados e suas tolerâncias, para análise e aprovação da fiscalização do ONS. As inspeções e ensaios de fábrica e de campo deverão ser executados por conta da empresa executora dos serviços com a participação da fiscalização do ONS. 8. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Juntamente com a documentação descrita nas Instruções aos Proponentes - IP, a empresa vencedora deverá elaborar e apresentar um cronograma físico financeiro com todas as etapas de execução, indicando as principais datas e marcos para pagamento, incluindo os ensaios e teste de fábrica, testes finais de campo e aceitação de todos os serviços, todos considerando o tempo para fiscalização e aceitação do ONS.
6 9. INFORMAÇÕES GERAIS Ar-condicionado. Os serviços acima descritos deverão ser preferencialmente executados durante o horário comercial e, eventualmente, em horários extraordinários atendendo aos interesses do ONS. Caso a contratada necessite executar atividades em horário diferente do anteriormente citado, seus responsáveis técnicos devem comunicar e acordar previamente com o ONS esses serviços, sem qualquer custo adicional para o ONS. O aluguel de containers também se faz necessário para utilização dos seguintes itens: guarda de material e ferramentas, alojamento, vestiário dos funcionários e um container para chuveiros e sanitários. Deverá ser previsto pela empresa contratada o aluguel de container para depósito e remoção do lixo gerado durante a realização dos serviços. As áreas a serem afetadas de acordo com o cronograma de execução dos serviços deverão ser devidamente protegidas com tapumes e proteções nos corredores de forma a evitar a propagação de sujeiras e poeiras. Os mobiliários e equipamentos dispostos nas respectivas áreas também deverão estar devidamente protegidos. As instalações e demais áreas do CNOS/COSR-NCO deverão ser entregues em perfeito estado de conservação e limpeza, incluindo os ambientes, as instalações e equipamentos. Todas as áreas de paisagismo afetadas pelas obras deverão ser recuperadas com a mesma vegetação, plantadas após um tratamento prévio de correção do solo e adubagem adequados. As áreas de corredores, calçadas e outras que forem afetadas pelos serviços deverão ser recuperadas pela empresa prestadora dos serviços.