Como calcular a área de uma caixa da água - Blog Principal do Google
Publicado em 13 de junho de 2019 por RedeGoo
Como calcular a área de uma caixa da água
Dimensionar uma caixa d' água em uma construção, seja de uma aposento ou de um obra, frequentemente gera dúvidas no palpite da personalidade das caixas ou reservatórios de água em uma instalação hidráulica.
De acordo com a NBR 5626, a personalidade dos reservatórios de uma construção precisa reparar ao padrão de uso de água no obra e, se possível conquistar informações, observar a frequência e duração de interrupções do entrega.
O volume de água íntimo para utilização servidor precisa ser, ao menos, o preciso para 24 horas de uso comum pelo algarismo completo de usuários na construção, sem observar, o volume de água para batalha à guerra. Porém, dependendo do local ou da intenção da construção, a personalidade de reservação de água pode variegar de acordo com as necessidades do cliente. Por exemplo, um local no qual é comum a falta de água ou uma lavanderia, ou um restaurante, é possível dimensionar uma caixa dagua para 3 ou quatro dias de uso.
Para o dimensionamento da caixa dágua, utiliza-se a relação embaixo como estima de uso de água predial diário. Por exemplo, se estiver sendo projetado um cisterna de água para um sala, por padrão, adota-se o uso de água de 50 litros por indivíduo por dia.
Dimensionar uma caixa de água – Malogro
Um obra de apartamentos tem 12 pavimentos, com 4 apartamentos por sobrado. Cada discriminação de 3 quartos tem uma submissão completa de empregada ( quarto de empregada). Como será o sistema de reservação de águade uso em 2 reservatórios, para um tempo de 2 dias?
Mudança: Para cada discriminação, deveremos observar que existam 7 indivíduos (2 para cada camarinha e mais 1 para o quarto de empregada). Como possuimos 4 apartamentos por andança e 12 pavimentos no obra, o algarismo completo de indivíduos que devemos observar para o dimensionamento do cisterna de água é 4 x 12 x 7 = 336 indivíduos.
De acordo com a relação de estima de uso predial diário, uma indivíduo consome em média 200 litros de água por dia em apartamentos. Logo, o uso completo diário do obra será de 200 litros/hab x 336 hab = 67200 litros.
Como os reservatórios deverão reparar o obra por 2 dias, não podemos de esquecer de frequentar o uso por 2: 67200 x 2 = 134400 litros
Então, agora podemos dimensionar as capacidades dos reservatórios inferior e superior.
Palpite do cisterna inferior de água
Para o palpite do cisterna inferior de água, considera-se 3/5 da personalidade completo encontrada, ou seja, 3/5 de 134400 L = 80640 litros.
FUNDAMENTAL: Essa equivalência foi usada apenas para o malogro e não é uma exemplo. A NBR 5626 recomenda que a divisão da reservação completo entre os reservatórios inferiores e superiores seja feita para reparar as necessidades da construção e do utilização de água pelo seus moradores, estabelecendo um sistema de recalque compatível e de cirurgia e preservação da instalação predial de água fria.
Palpite do cisterna superior de água
Para o palpite do cisterna superior de água, considera-se 2/5 da personalidade completo encontrada, ou seja, 2/5 de 134400 L = 53760 litros.
Palpite do cisterna de guerra
Para o palpite do volume da reservo técnica de guerra, usamos a fórmula Cousa = Q x t, de acordo com artigo 5.4.2 da NBR 13.714/2000, no qual:
Cousa = Volume da reservo técnica de guerra em litros;
Q = É a consumo, em litros por hora, de 2 jatos de água do hidrante mais adverso hidraulicamente, de acordo com artigo 5.3.3 e Relação 1 da NBR 13.714/2000;
t = É o tempo de 60 minutos para sistemas tipo 1 e 2, e de 30 minutos para sistema tipo 3.
Clique Aqui: Dicas de Instalação da Caixa d'Água
No malogro datado, o obra é habilitado como residencial, de domínio multifamiliar que necessita de um sistema do tipo 1. Para calcularmos o volume preciso para a reservo técnica de guerra, aplicaremos a fórmula demonstrada acima.
Cousa = Q x t
no qual, Cousa = (80 + 80)* x 60**
Cousa = 160 x 60
Cousa = 9.600
litros Analisar consumo constante na Relação 1 da NBR 13.714/2000, para sistemas do tipo 1, lembrando que o "Q" refere-se a consumo de 2 jatos de água do hidrante mais adverso hidraulicamente;