Manual de manutenção de piscinas - PDF
Download "Manual de manutenção de piscinas"
Ana Carolina Escobar Assunção
1 Manual de manutenção de piscinas
2 Indice Os nosso produtos 1 Capacidade da piscina 2 Desinfecção e fitração da água 3 Arranque da piscina 4 ph da água 5 Prevenção de algas 5 Programa de manutenção 6 Preparação da piscina para o inverno 7 Tratamento da água 8 Precauções na utilização dos produtos químicos 9 Problemas e soluções 10 Est. Nacional 249, Km 4 Parque Industrial Cabra Figa, Lt Rio de Mouro (Portugal) Telf Fax
3 Os nosso produtos Correctores de ph Desincrustantes Desinfectantes clorados Desinfectantes não-clorados Floculantes Multi-acção Algicidas Complementos 1
4 Capacidade da piscina Antes de iniciar qualquer tratamento na sua piscina, deve conhecer qual a capacidade (volume) de mesma. Desta forma, poderá calcular exactamente as dosagens dos produtos químicos que deverá adicionar na água da seguinte maneira. 1 ppm = 1 mg/l = 1 gr/m 3 Piscina circular Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade Média (m) x 0,78 = Volume (m 3 ) Piscina rectangular ou quadrada Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade Média (m) = Volume (m 3 ) Piscina oval Comprimento (m) x Largura (m) x Profundidade Média (m) x 0,89 = Volume (m 3 ) 2
5 Desinfecção e fitração da água A água, mesmo clara e transparente pode conter bactérias e vírus transmissores de doenças e infecções. Por isso, é necessário desinfectá-la para eliminar todos os microrganismos presentes. Quando se adiciona cloro à água da piscina, parte deste é consumido ao destruir os contaminantes que se encontram na água. Os resto permanece na água como cloro residual, pronto para actuar contra todos aqueles novos contaminantes que são introduzidos nela, através do vento, dos banhistas, etc. A este residual de desinfectante dá-se o nome de Cloro Residual Livre e deve-se manter um nivel entre 0.5 e 2 ppm. O consumo de cloro varia com a temperatura, a incidência solar, o número de banhistas e o grau de poluição. Por estas razões é necessário analisar o nivel de cloro diariamente com a ajuda de um Kit de Análise de ph e cloro.. O ar, os banhistas e o meio envolvente introduzem continuamente sujidade na água da piscina. Esta sujidade provoca turvação e funciona como alimento às bactérias e algas. Por isso, é necessário eliminá-la com ajuda do equipamento de filtração. O filtro retém as partículas de sujidade da água da piscina, mantendo-a transparente e cristalina. É importante que o filtro trabalhe em boas condições e que todo o volume de água da piscina seja filtrado no mínimo uma vez por día. 3
6 Arranque da piscina No início da temporada, deve realizar-se o arranque da piscina. É importante seguir o procedimento adequado para evitar problemas durante a temporada de banhos Comprove que o equipamento da sua piscina (bomba, filtro, etc.) funciona correctamente. Se for necessário, esvazie a piscina e limpe o tanque com o CTX-51 Desincrustante de Superficies Extra. A limpeza do mesmo deve realizar-se em horas de pouco sol, mantendo húmidas as paredes e fundo. Aplicar CTX-51 Desincrustante de Superficies Extra. De seguida, deixe actuar o produto durante meia hora e enxagúe depois com água. Uma vez limpo o tanque, encha a piscina. Realize uma cloraçäo de choque com CTX- 200/GR Dicloro Granulado (15 gr/m 3 de água) ou com CTX-250 Pastilhas de Cloro Rápido (2 pastilhas/m 3 de água). Se a sua piscina demora mais de um dia a encher, é recomendável dosear o CTX/GR 250 Pastilhas de Cloro Rápido durante a operaçäo, para evitar formaçäo de algas. Analise o ph da sua piscina e se necessário ajuste-o entre 7,2-7,4 com CTX-10 Minorador de ph ou CTX-20 Incrementador de ph. Inicie o programa de manutençäo. 4
7 ph da água O ph indica a acidez ou basicidade da água. Numa piscina deve manter-se ajustado entre os valores de Este intervalo, além de conservar a instalação em óptimas condições, é ideal para a pele e olhos dos banhistas. Para mantê-lo entre estes dois valores, analise diariamente o ph com um kit de análise de cloro e ph. Se o ph for superior a 7.4 adicione à água o CTX-10 Minorador de ph. Se o ph for inferior a 7.2 adicione à água CTX-20 Incrementador de ph. Prevenção de algas As algas são organismos vegetais unicelulares que podem desenvolver-se e multiplicar-se rapidamente na água, sobretudo quando a temperatura é temperada. Os esporos de algas introduzemse na água da piscina através do vento, da chuva, etc. Para prevenir o seu desenvolvimento, além do desinfectante deve-se utilizar um algicida. 5
8 Programa de manutenção Diariamente Analise o ph da água e ajuste-o entre se necessário. Analise o nível de Cloro Residual Livre, mantendo-o entre ppm. Se utilizar um doseador, regule-o de forma a manter-se este residual de cloro. Retire da água as folhas e insectos existentes Semanalmente Limpe os skimmers e escove as paredes do tanque. De seguida passe o aspirador. Faça uma contra-lavagem do filtro, limpe o préfiltro da bomba e esvazie o cesto. Reponha as pastilhas de CTX-370 Pastilhas de Tricloro dos skimmers ou do doseador. Adicione a dosagem correcta de manutenção de algicida Atenção a Mantenha o nível de água correcto. Quando fizer renovações de água na piscina, analise o nível de cloro e ph e, se necessário, ajuste-os. Perante qualquer ameaça de chuva, aumente o nível de cloro e algicida. Verifique e mantenha correcto o funcionamento do doseador de cloro. 6
9 Preparação da piscina para o Inverno Quando a temporada de banhos acaba, continue o programa de manutenção até que a temperatura da água seja inferior a 15ºC. Chegado este momento, realize a Invernação da piscina: Limpe bem a piscina, esfregando as paredes e utilizando o aspirador. Analise o ph da água e faça os ajustes necessários para ter um ph entre Faça uma cloração de choque com CTX- 200/GR Dicloro Granulado (15 gr/m 3 de água). Deixe o filtro em funcionamento. No dia seguinte, adicione CTX-550 Invernador (5 lt./100 m 3 de água). Deixe em funcionamento o filtro durante cerca de 8 horas para conseguir uma perfeita distribuição do produto na água. No dia seguinte limpe o filtro com CTX-55 Desincrustante para Filtros de Areia. Não se esqueça de fazer uma contra-lavagem após limpar o filtro. No caso de climas frios, o nível da água deve estar abaixo dos skimmers, deve-se esvaziar as tubagens e filtros e colocar um objecto flutuante na superficie da piscina, como precaução contra o gelo. Em climas temperados, deve-se fazer funcionar o filtro periodicamente e sempre que for possível. É aconselhável cobrir a piscina com uma cobertura própria. É importante repetir a adição de CTX-550 Invernador a meio da temporada invernal. 7
10 Tratamento da água Para ter uma água cristalina e desinfectada, recomendamos o seguinte tratamento. Tratamento inicial Realizar uma cloração de choque com 15 gr/m 3 de CTX-200/GR Dicloro Granulado ou com CTX-250 Pastilhas de Cloro Rápido (1 ou 2 pastilhas/m 3 ), aplicando o produto directamente na água ou através dos skimmers. Tem de se complementar esta cloração com um algicida como o CTX-500/S Algicida Concentrado ou o CTX-530 Algicida Extra com uma dosagem de 1 lt./100 m 3 de água. Tratamento de manutenção A adição de cloro na água da piscina realiza-se com CTX-370 Pastilhas de Tricloro (1 pastilha/20 m 3 de água, semanalmente). As pastilhas colocam-se periodicamente nos skimmers ou num doseador. Aproximadamente uma vez por semana, deve-se comprovar o nível de pastilhas e repô-los se for necessário. Este tratamento assegura um residual de cloro 24 horas por dia. A acção desinfectante do cloro deve complementarse, uma vez por semana, com a adição de um algicida como o CTX-500/S Algicida Concentrado ou o CTX-530 Algicida Extra, doseando o produto directamente na água, numa dosagem de 0.25 lt./100m 3 de água. 8
11 Precauções na utilização dos produtos químicos Ao utilizar os produts químicos, LEIA COM ATENÇÃO O RÓTULO, e siga as instruções. Não misture os produtos entre si. Adicione à água da piscina, primeiro um produto e depois o outro para evitar possíveis reacções entre eles. Ao diluir um produto. NUNCA adicione água; adicione sempre o produto á água. Manter as embalagens fechadas, em local seco, protegidas do calor e fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água abundante e recorra a ajuda médica. Evite o contacto dos produtos de piscina com outro tipo de produtos químicos. 9
12 Problemas e soluções Problema Água turva Água verde Água castanha Manchas nas paredes Incrustações Irritação nos olhos e pele Maus odores Causa Filtração pobre PH alto Excesso de resíduos orgánicos Formação de algas Presença de ferro ou manganés Presença de iões metálicos Precipitação de sais cálcicos na água ph desajus- tado Excesso de resíduos orgânicos Solucão Realiza uma contralavagem do filtro. Adicione 1 l. de CTX-41 Floculante Líquido por cada 100 m 3 de água. Analise o ph e ajúste-o entre 7.2 e 7.4. Adicione 15 g. de CTX- 200/GR Dicloro Granulado por cada m 3 de água. Realize uma cloração de choque com 15 g. de CTX-200/GR Dicloro Granulado por cada m 3 de água. Adicione 3,5 l. de CTX- 590 Algicida Plus por cada 100 m 3 de água. Ajuste o ph. Ajuste o ph entre 7.2 e 7.4. Adicione 15 g. CTX- 200/GR Dicloro Granulado por cada m 3 de água. A seguir, adicione 1 l. de CTX-41 Floculante Líquido por cada 100 m 3 de água. Esvazie a piscina e limpe as manchas com CTX-51 Desincrustante de Superficies Extra. Ajustar o ph entre 7.2 e 7.4. Adicionar uma vez por semana CTX-700 Anti-Calcário Extra. Analise o ph e ajuste-o entre os 7.2 e 7.4. Realize uma cloração com 15 g. de CTX- 200/GR Dicloro Granulado por cada m 3 de água. 10