MANUAL DE MEDIÇÃO E CÁLCULO DAS CONDIÇÕES LUMINOTÉCNICAS - PDF
Download "MANUAL DE MEDIÇÃO E CÁLCULO DAS CONDIÇÕES LUMINOTÉCNICAS"
Maria Luiza Brunelli Bicalho
1 1 Programa de Recuperação de Espaços Didáticos Pró-Reitoria de Graduação MANUAL DE MEDIÇÃO E CÁLCULO DAS CONDIÇÕES LUMINOTÉCNICAS
2 2 1. INTRODUÇÃO Adotou-se um processo de trabalho convencional, de desenvolvimento de um Estudo Preliminar para apreciação e aprovação das Unidades e Departamentos, o que permitiu inclusive a deliberação de algumas Unidades de aporte de recursos próprios. A partir da aprovação desses estudos, são desenvolvidos Projetos Executivos de Arquitetura para cada uma das futuras obras. Esses estudos são desenvolvidos a partir de aferições das reais condições das salas de aula por meio da realização de aferições acústicas, luminícas e térmicas, visando a avaliação das alterações necessárias a uma efetiva melhoria do espaço físico destinado ao desenvolvimento de atividades didáticas. As aferições luminotécnicas realizam-se de acordo com a NBRs 5413, 5382 e 5461, por meio de aparelho adequado (luxímetro). 2. MEDIÇÃO LUMINOTÉCNICA As aferições luminotécnicas realizam-se de acordo com as NBRs 5382 (Verificação da iluminância de interiores método de ensaio) e 5413, entendido que a condição mínima de iluminância exigida é variável em função da atividade realizada Definições Luz: Luz é uma radiação eletromagnética capaz de produzir sensação visual. Fluxo luminoso: [Φ] É a quantidade total de luz emitida por uma fonte, medida em lúmens (lm). Intensidade luminosa: [I] Expressa em candelas (cd), é a intensidade do fluxo luminoso projetado em uma determinada direção. Iluminância: [E] Expressa em lux (lx), é o fluxo luminoso que incide sobre uma superfície situada a uma certa distância da fonte. Ela é o limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para zero. Fator ou Índice de Refletância: É a relação entre o fluxo luminoso refletido e o incidente. Varia sempre em função das cores ou acabamentos das superfícies e suas características de reflectância. Luminância: [L] Medida em cd/m2, é o limite da razão do fluxo luminoso num ponto dado de uma superfície e que se propaga no interior de um ângulo sólido cujo eixo é uma direção considerada, para o produto desse ângulo sólido e da área projetada da superfície sobre um plano perpendicular a essa direção, quando o ângulo sólido e a área projetada tendem para zero.
3 3 Vida e Durabilidade de uma Lâmpada: O conceito de vida de uma lâmpada é dado em horas e é definido por critérios preestabelecidos, considerando sempre um grande lote testado sob condições controladas e de acordo com as normas pertinentes. Temperatura de Cor: Temperatura de um corpo negro que emite uma radiação que tem a mesma cromaticidade que a radiação considerada. Índice de Reprodução de Cor: [Ra ou IRC] Avaliação do grau de aproximação entre a aparência cromática dos objetos iluminados por uma fonte considerada, e aquela dos mesmos objetos iluminados por um iluminante de referência, em condições de observação especificadas. A luz artificial, como regra, deve permitir ao olho humano perceber as cores corretamente, ou o mais próximo possível da luz natural. Lâmpadas com IRC de 100% apresentam as cores com total fidelidade e precisão. Quanto mais baixo o índice, mais deficiente é a reprodução de cores. Os índices variam conforme a natureza da luz e são indicados de acordo com o uso de cada ambiente. Eficiência Energética: É a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida. Portanto, para 1 watt consumido, uma lâmpada incandescente standard clara produz de 10 a 15 lm/w, uma fluorescente compacta de 50 a 80 lm/w, e uma de vapor de sódio de 80 a 140 lm/w. Espectro Visível: É uma faixa de radiação que ocorre em um intervalo, com comprimento de ondas que vai de 380 a 780 nm (nanômetros), ou seja, da cor ultravioleta à vermelha, passando pela azul, verde, amarela e roxa. As cores azul, vermelha e verde, quando somadas em quantidades iguais, definem o aspecto da luz branca Condições Gerais de Levantamento Os resultados somente serão válidos, nas condições existentes durante a medição. É importante constar uma descrição dos fatores que influem no resultado, como: refletâncias, tipo de lâmpada e vida, voltagem e instrumento usados. A iluminância deve ser medida à altura do plano de trabalho. Quando este não for definido, entende-se o nível como referente a um plano horizontal a 0.75m do piso. Para tanto, o sensor do luxímetro deverá estar na altura do plano de trabalho do ambiente. Durante a leitura deve-se evitar a ação de reflexão ou obstrução de luz pelo corpo do pesquisador. 2.3 Recomendações Quantitativas A iluminância no restante do ambiente não deve ser inferior a 1/10 do valor adotado para o plano de trabalho, mesmo que a iluminância adotada pelo restante do ambiente seja menor. Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do plano de trabalho não seja inferior a 70% da iluminância média determinada para este campo.
4 4 2.4 Metodologia e Procedimentos As aferições deverão ser realizadas com auxilio do aparelho adequado, luxímetro, de acordo com o roteiro apresentado a seguir, para três situações determinadas: iluminação natural, iluminação artificial e iluminação natural + artificial. Para a adequada formulação dos cálculos, medições, assim como do relatório de levantamento devem ser observados os seguintes procedimentos: Elaboração de croqui do local, mostrando as dimensões do ambiente, localização das luminárias e a localização dos pontos de medição; registro do tipo e número de série do instrumento; registro dos dados meteorológicos (ex: nublado, ensolarado); registro da data e horário das medições Levantamento da Iluminação Natural: Determinação do índice local (K) É necessário obter o índice local (K) para a determinação do números de pontos para medição: K = C. L H. (C + L) H altura entre o plano de trabalho e a parte inferior da verga da janela C comprimento do ambiente L largura do ambiente Fator K n o. Pontos K<1 9 1 K< K<3 25 K/3 36
5 Disposição dos pontos de medição: A partir do índice K, verificar na tabela acima o número de pontos a serem aferidos no local a ser levantado. Dividir o ambiente interno em um número de áreas igual ao número de pontos a serem medidos. As áreas devem ter um formato igual ou próximo a um quadrado. A iluminância E é medida no centro de cada uma dessas áreas. Exemplos: aferição com 9 pontos aferição com 36 pontos Observações: As medições do local devem ser aferidas com as janelas abertas e lâmpadas apagadas. Para todos os casos, deve ser aferido o ponto de luminância E, externo ao edifício, em local descoberto e, a uma distância de 2m de qualquer superfície vertical. A medida externa ao edifício não deve ter a incidência direta do sol sobre a célula fotoelétrica do instrumento.
6 Cálculo da Iluminância Média e do Fator Luz do Dia Médio: A iluminância média é obtida a partir da média aritmética de todos os pontos aferidos: E m = ΣP n ΣP somatório das luminâncias de todos os pontos aferidos n - número de pontos aferidos O fator luz do dia de cada ponto é obtido a partir da fórmula: FLD = P E P luminância de cada ponto aferido E luminância externa O fator luz do dia médio é obtido a partir da média aritmética de todos os pontos aferidos: FLD m = ΣFLD n ΣFLD somatório dos fatores de luz do dia de todos os pontos aferidos n - número de pontos aferidos
7 Exemplo: 7
8 Levantamento da Iluminação Artificial: Disposição dos pontos de medição: Pontos P - nos dois cantos do ambiente diametralmente opostos. Pontos L - entre as paredes transversais e a coluna de luminárias mais próximas. Pontos T - entre as paredes longitudinais e a linha de luminárias mais próximas. Pontos C - no centro do ambiente Exemplo: Observações: - a série T deve ser feita nas meias áreas típicas, paralela à uma dimensão do ambiente; - a série L deve ser feita nas meias áreas típicas, paralela à outra dimensão do ambiente; - a série C deverá ser feita em duas áreas típicas centrais do ambiente, quando o número de linhas de luminárias for inferior a 3, realizar só um conjunto de 4 pontos (C1, C2, C3 e C4);
9 9 - as medições devem ser aferidas com portas, janelas e cortinas fechadas, ou de preferência à noite, com todas as lâmpadas acesas Cálculo da Iluminância Média: Se dá na aplicação da fórmula: MP + MT(n-1) + MC(n-1)(m-1) + ML(m-1) mn n - número de luminárias em cada linha. m - número de linhas. MC - média dos pontos C ML - média dos pontos L MT - média dos pontos T MP - média dos pontos P Exemplo:
10 Cálculo de Iluminância Adequada para Interiores: Para o cálculo da iluminância serão necessários os seguintes dados físicos do ambiente: comprimento, largura, altura do plano de trabalho, altura das luminárias e cores de paredes e teto Determinação do índice local (K) É necessário obter o índice local (K) para a determinação do valor do fator de utilização (U): K = C. L H. (C + L) H altura entre o plano de trabalho e a luminária C comprimento do ambiente L largura do ambiente Cálculo do Fluxo Luminoso Total (Iluminância) Φ = E. A U. m Φ fluxo luminoso total E iluminância mínima recomendada pela NBR 5413 A área a ser iluminada com a iluminância E U fator de utilização m coeficiente de manutenção Cálculo do Número de Luminárias Necessárias n = Φ Φ luminárias Φ fluxo luminoso total Φ luminárias número de lâmpadas por luminária x fluxo luminoso de cada lâmpada (lm obtido a partir dos catálogos das lâmpadas)
11 Definições Iluminância Desejada (E): É o nível de iluminância recomendado pela NBR Seu valor é função da atividade que deve ser desempenhada no local. ambientes lux corredores e escadas 100 salas de aula 300 quadros negros 500 salas de trabalhos manuais 300 sala de desenho 500 laboratórios geral 200 local 500 anfiteatros e auditórios platéia 200 tribuna 500 sala de leitura 500 bibliotecas recinto estante 300 fichário 300 Fator de Utilização (U): É obtido no catálogo do fabricante de luminárias, sendo determinado em função do índice local (K) e das reflexões do teto e paredes. Coeficiente de Manutenção (m): O coeficiente de manutenção, é determinado pela limpeza do ambiente e pelo tempo entre cada manutenção podendo ser adotado o valor médio 0,8.
12 Exemplo: 12
ANEXO a inclusão de componentes capazes de alterar os efeitos ópticos por reflexão, refração ou absorção; e
ANEXO 4 Lanternas de marcha-à-ré 1. DEFINIÇÕES Para efeito deste Anexo, 1.1 lanterna de marcha-à-ré é a lanterna do veículo projetada para iluminar o caminho para trás do veículo e alertar outros usuários
COLORÍMETRO. Manual de Instruções.
COLORÍMETRO Manual de Instruções www.v8brasil.com.br Prezado Cliente Este Manual tem como objetivo orientá-lo na operação e informações gerais de seu calorímetro, que disponibiliza facilidades que deixarão