envoltória para simular sua etiquetagem. A Tabela (8) apresenta os dados da envol-tória que foram obtidos através da planta do local.
Os dados de transmitância térmica e absortância das paredes e cobertura da FINATEC foram estimados através de pesquisa em catálogos e artigos relacionados a materiais de construção, e estão dispostos na Tabela (9).
Com os dados da zona bioclimática e as características específicas da edifi-cação, foi realizada a simulação da performance energética da envoltória com o au-xílio do software online chamado WebPrescritivo. Este software realiza a simulação da ENCE parcial ou geral de edifícios comerciais, de serviços e públicos e está sen-do desenvolvisen-do pelo Laboratório de Eficiência Energética em Edificações (LabEEE) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A Figura (10) mostra o resultado da ENCE parcial da envoltória do edifício pa-ra os dados mencionados anteriormente. A ENCE obtida foi de nível “A”. O que con-tribuiu para o sucesso da envoltória foi a adesão aos pré-requisitos de transmitância térmica da cobertura e paredes exteriores e cores e absortância de superfícies. Não atendendo apenas ao pré-requisito de iluminação zenital, mas que não fez falta para o edifício em questão.
A análise do sistema de iluminação foi realizada de forma semelhante à en-voltória. A simulação foi realizada com o auxílio do software WebPrescritivo do Labo-ratório de Eficiência Energética em Edificações da UFSC.
Primeiramente foi realizado o levantamento de carga de cada bloco do edifício e tabelado numa planilha de Excel. A divisão do levantamento de carga por blocos foi necessária por conta das atividades exercidas em cada um. De acordo com o manual do RTQ-C, a atividade desenvolvida no local interfere no estudo de sua EN-CE parcial, alterando seu valor limite de DPI. O valor limite de DPI de cada tipo de atividade é tabelado e disponibilizado no RTQ-C.
Para o edifício sede da FINATEC foram identificadas três atividades diferen-tes exercidas no seu interior, possibilitando a análise do sistema de iluminação atra-vés do método da área. As categorias de atividades selecionadas foram: centro de convenções, escritório e restaurante. A Tabela (10) a seguir ilustra a divisão dos blo-cos de acordo com a sua categoria de atividade, sua potência instalada em
ilumina-ção (retirada do levantamento de carga) e sua área (estimada com o auxílio do soft-ware AutoCAD).