Separadores Água - Óleo Naturaltec | NaturalTec
Separadores Água – Óleo Naturaltecritaadmin2019-01-31T13:11:18+00:00
O separador água-óleo (SAO) funciona em presença de óleo não emulsionado na água, utiliza placas coalescentes ou outras mídias lipofílicas fazendo flutuar o óleo no meio aquoso. O funcionamento de um separador água-óleo é afetado por:
Um Separador Água/Óleo comum é dividido num compartimento de recepção, que retém o lodo mais pesado e parte do óleo já separado, um segundo compartimento para contato entre o óleo e mídia coalescente, e, um último estágio, onde se faz a separação da água limpa no fundo do tanque e do óleo, na superfície.
Construídos em polipropileno, são resistentes a produtos químicos agressivos e às intempéries (radiação UV).
Funcionamento: por gravidade com coletor de óleo de PVC;
Mídia Coalescente Flexível e Removível para limpeza;
Conexões: BSP/NPT;
Documentos dos tanques e bombas desenhos dimensionais e construtivos com placa de identificação, detalhes de bocais com a lista de peças sobressalentes e data book a enviar após pedido;
Para fabricação de reservatórios em PRFV se utiliza a norma NBR 13210, a única fiscalizada pela portaria do IMETRO 224/2009 – Código 3423. Esta norma contempla e substitui a norma NBR 9633, cancelada em 2005;
Demais normas de fabricação de equipamento são (ASTM D – 543/3 ; ASTM C – 581 ; ASTM C – 582 ; ASTM D – 618, 695, 790, 2563, 3299-81) , atendemos as normas da F.D.A (Food and Drug Administration) e regulamentação 21 CRF 1772420 do Ministério da Saúde Registro PL 43829;
O separador água óleo (S A O) atende as exigências da NBR 14.605 "Posto de Serviço – Sistema de drenagem oleosa", NBR 14 063 Óleos e graxas – Processos de tratamento em efluentes de mineração e do CONAMA 357, que limita em 20mg/litro a concentração máxima de óleos e graxas na saída das caixas.
Premissas de funcionamento do separador agua óleo
O óleo deve ser desemulsificado antes de passar no equipamento para que o processo de separação de agua – óleo funcione adequadamente;
Temperatura do efluente no processo: 20 a 25 graus.
Funcionamento para instalação com tanque de Separação de Resíduos
Representação esquemática de funcionamento – SAO
Os modelos de SAO atendem até as vazões de 45 m3/hora mas qualquer tamanho pode ser projetado. Os SAO's podem ser enterrados ou instalados na superfície onde neste caso precisa de uma bomba elevatória. A instalação, quando em caixas de alvenaria escavadas, deve prever espaço para o trânsito de pessoas.