Guia de configuração dos parâmetros básicos para inicialização do Tesys T utilizando o Power Suíte v2.5 / v2.6 - PDF
Download "Guia de configuração dos parâmetros básicos para inicialização do Tesys T utilizando o Power Suíte v2.5 / v2.6"
Ilda Canela de Andrade
1 Guia de configuração dos parâmetros básicos para inicialização do Tesys T utilizando o Power Suíte v2.5 / v2.6 Objetivo: Apresentar de forma objetiva e simplificada os parâmetros básicos de configuração do relé Tesys T utilizando o software Power Suite. Importante: Esta nota não dispensa o uso do manual de instruções. Arquitetura utilizada: Power Suite v 2.6 LTM CONF LTMR08EFM VW3A8106 (Kit de programação do Power Suíte) Elaborado por: Fabio Arnaldo Ribeiro Customer Care Centre Data: 05/2010
2 Tesys T - Aspectos Externos Alimentação 6 Entradas Discretas (Alimentadas Internamente) 1 saída de falha a relé (NA/NF) Bornes Extraíveis Porta para módulo de expansão / Conexão IHM/PC Leds Diagnóstico Parafusos para codificação Portas Ethernet Network Botão Reset / Auto- teste 3 saída a relé 5A Sensor Falta Terra Sensor Temp. Conexão Network Modbus via terminais 2
3 LTMR - Acessando o Software Configurador Power Suite 1. Clique no ícone do software na área de trabalho: Em seguida, será exibida a seguinte tela: 2. Selecione a opção Tesys T clicando no ícone. - > Selecione Default (para nova aplicação) ou o aplicativo salvo. 3
4 LTMR Comunicação Conectando 1. Há 2 modos de selecionar o LTMR: A.) Selecione a faixa de corrente, rede de comunicação, tensão de alimentação, e firmware, de acordo com as características do LTMR e clique em conectar ou: Configuração manual do LTMR 4
5 B.) Clique somente em Conectar com o LTMR. O Power Suíte reconhecerá o LTMR: 1. Selecione `Connect` para conectar com o LTMR 2. A tela de confirmação abaixo será exibida. Pressione simultaneamente, as teclas ALT + F para efetivar a comunicação. 5
6 Para a Primeira configuração (start-up) do LTMR, a tela abaixo será exibida depois de efetivada a comunicação do software Power Suite: Clique em OK para prosseguir com a configuração. Tela do LTM Conf. Nesta tela são exibidos: status do LTMR, a confirmação do hardware e a identificação da presença ou não do acessório módulo de expansão LTMEV40. 6
7 -Função Upload A função Upload (LTMR to PC) efetua o download da configuração interna do LTMR para o software Power Suite. Serão exibidos no software Power Suite o modelo do LTMR, presença ou ausência do módulo de expansão e a versão do firmware. 2. Selecione a opção de Upload LTMR controller to PC Tela de confirmação de transferência de dados. Exibido depois de selecionado a opção Upload. - Desconectar Para finalizar a comunicação, selecione a opção desconectar e a conexão será encerrada. Selecione `Disconnect` para desconectar. 7
8 Tesys T Principais Parâmetros Motor Settings Selecione as opções conforme abaixo: 1. Selecione: Settings 2. Selecione: Motor and Control 8
9 Motor Settings As nomenclaturas dos principais parâmetros a serem configurados estão destacadas em vermelho. Dados de configuração do motor Operating Mode Selecione o modo de operação: - Controle a 2 fios: retentivo - Controle a 3 fios: impulsão. Direct Transit / Transit Time Transição automática para os modos de operação: - Reversor (Avanço e Reverso) - 2 velocidades (baixa velocidade e alta velocidade) Após a contagem regressiva de Transit Time. Rapid Cycle Lockouts Limitador de partidas consecutivas no motor. Se declarado o valor (em segundos) em Rapid Cycle Lockouts, é realizada uma contagem após a parada da primeira partida. Após atingir o valor pré-selecionado, será permitido efetuar a segunda partida. Star-Delta Link do modo de operação em 2 etapas para partidas Estrela-Triângulo. 9
10 Motor Settings Para o modo de operação em 2 velocidades Transit Time inicializa a contagem regressiva antes das funções de transição. Contactor Rating Parâmetro Opcional. Limita o valor máximo FLC (que será declarado posteriormente em Thermal Overload) para a mesma do contator. Se não for utilizado contator, mantenha o valor padrão (810A). 10
11 Motor Settings Parte II Control Mode - Local Control Channel Terminal Strip Tipo de Comando via botoeiras, ou seja, via entradas lógicas físicas do LTMR. IHM Tipo de Comando via a IHM. Control Mode - Transfer Mode Bump As saídas O1 e O2 passam para o estado NA ou, mantém em NA, quando são a chave seletora local/remoto está na posição remoto e é passada para a posição local. Bumpless As saídas O1 e O2 mantém a posição dos contatos quando a chave seletora local / remoto está na posição remoto e é passada para a posição local. Reset Mode Selecione o Reset Mode de acordo com sua configuração: Manual, Automático ou Remoto (além das funções de reset do modo manual - reset elétrico e botão frontal do relé - nesta opção habilita o reset via rede). Para o modo Reset Automático os parâmetros por grupo deverão ser configurados. Veja as definições do grupo no Manual do Usuário. 11
12 Motor Settings Parte III Load CT (CT - current transformer) TC interno do LTMR : Selecione none TC externo : Selecione a faixa do TC na lista. TC externo : Selecione other ratio, digite a relação de espiras do primário e secundário. Para melhor desempenho da leitura das grandezas medidas, informe número de voltas do TC na janela TC do LTMR em Number of passes. Diagnostic Wiring Error Função que habilita o monitoramento e a detecção de : Erro de funcionamento do TC (inversão) Falha na configuração de fase Falha de funcionamento / instalação do sensor de temperatura do motor. On-Off Diagnostic Função que habilita o monitoramento e a detecção de: Problemas de comando / controle Verificação de comando de partida Verificação de comando de parada 12
13 Especificação Térmica Configurar a classe de desligamento térmico de acordo com a aplicação do motor. Ventilação Auxiliar : - Inversão Térmica : Princípio I²T (default) - Tempo Definido : Somente para configurações personalizadas. Com esta opção, a proteção por Partida Longa deverá ser ativada. Somente disponível na opção Inversão Térmica. Ativar se houver ventilação auxiliar externa Parâmetros complementares a função de Trip Type Tempo Definido FLC Setting: FLC1 (Full Load Current): Corrente nominal do motor. FLC2: Corrente nominal do motor na condição de torque máximo. Valores em %. Valores Correspondentes em Amps são exibidos ao lado. Estes parâmetros estão interligados com: Valor máximo de leitura do LTMR Parâmetros do valor máximo do contator selecionado em Contactor Rating Leitura do TC (Load CT Ratio) e número de passos Exemplo: Para o LTMR27xBD, declaramos em Contactor Rating o valor de 9A. Logo, o valor máximo configurável em FLC1 será 9A (100%). 13
14 Especificação Térmica Parte II Def D-Time Tempo definido de partida. Def O-Time Tempo de sobrecorrente temporária durante a operação. Warning e Fault Habilita ou desabilita a função de alarme (warning) e atuação por falha (fault) dos parâmetros correspondentes. Reset Level Após atuar por falha térmica, possibilidade de reiniciar a partida do motor a capacidade térmica estiver abaixo do nível. 14
15 Especificação Térmica Parte III Motor Temperature Protection Permite o uso de sensores de temperatura tipos PT100/PTC Bynary ou Analog ou NTC Analog. Selecione os valores para Alarme e falha do sensor selecionado, de acordo com a aplicação (Motor). 15
16 Princípios dos Ajustes de Proteção Os princípios para os ajustes de proteção são utilizados para configurar dados de proteções referentes às grandezas: Corrente, Tensão, Potência e Fator de Potência. Exemplo: Proteção JAM (Proteção referente Rotor Bloqueado), localizado na pasta Settings -> Current Nome da Proteção Fault Time Ajuste do tempo para a atuação. Validação de Alarme e/ou Falha Fault Level Atua em falha após o tempo ajustado em Fault Time, se ultrapassar o valor ajustado (%FLC). Warning Level Sinaliza em alarme, não dependendo do tempo ajustado em Fault Time. 16
17 Ajustes dos Parâmetros de Comunicação Modbus / TCP Nesta seção são realizados os ajustes dos parâmetros para comunicação em rede e IHM. 1.) Acessando os parâmetros de Configuração Selecione Communication and HMI conforme abaixo: 2.) Network No campo IP Address, digite o endereço IP referente ao seu equipamento, logo após digite o endereço de máscara da rede e o IP da gateway, se houver. Conforme exemplo abaixo: 17
18 3.) Communication Loss Em 'Communication Loss', são configurados os parâmetros de comportamento do TeSys T em situações de falta / falha na comunicação entre o dispositivo master e o TeSys T (exemplo: clp em modo stop, rompimento do cabo de comunicação, etc.) Em 'Master IP address' é configurado o endereçamento de um segundo mestre (se houver) para o aviso de falta de comunicação entre o Mestre principal e o relé. Em Fault Time configura-se o tempo onde o relé deverá aguardar, após a interrupçãoo da comunicação. Após o tempo pré-estabelecido é emitido o sinal de falha (se ativado). Fallback é campo onde são configurados os status das saídas do TeSys T quando ocorrer uma falha de rede. Em Warning e Fault, são os campos onde são ativados ou não o alarme e a falha do relé. 18
19 4.) Configuration Mode -> Opções de configurações do TeSys T em rede ou somente via local. Selecione a opção Network Port para realizar a configuração via rede, selecione Local Configuration para realizar a configuração / parametrização do relé via porta de configuração. -> Faulty Device Replacement enabled (FDR) função disponível para utilização com clp Schneider Electric, onde permite a auto-configuração do TeSys T (vide catálogo para detalhes de operação). 5.) SNMP configuration Serviço de Mensagens SNMP. Configurável se a sua rede for utilizar os serviços SNMP. 19
20 6. Configuração dos ajustes dos switches no frontal do TeSys T Switch Esquerdo (Dezena) Switch Direito (Unidade) Parâmetros IP 0 à 15 (1) 0 à 9 Configurável para os serviços: servidor DHCP e serviço FDR Não utilizado BootP Serviço servidor BootP Não utilizado Stored Mantém o endereço IP configurado pelo usuário via ferramentas de configuração. Se não houver endereço IP configurado, o TeSys T considera o Mac address. O serviço Modbus está desativado. Não utilizado Clear IP Apaga o endereço IP configurado. Nesta função nenhum endereço IP é considerado. A comunicação pela porta de rede é desativada. Não utilizado Disabled Não determina endereço IP. O TeSys T considera o Mac address, se não houver endereço IP configurado. O serviço Modbus está desativado. * Maiores informações poderão ser localizadas à partir da página 382, do manual completo TeSys T Modbus /TCP Versão 06/2009 (1) Os switches poderão ser configurados entre os números (ID) 000 à 159, o qual identifica o relé pelo servidor DHCP. No exemplo da figura acima, este valor é 084, que corresponde à configuração: Switch Dezena (08), e Switch Unidade (4) Os valores individuais de cada switch neste caso 08 e 4 são incorporados no nome do dispositivo. Esta configuração é composta de um nome fixo ( TeSysT ) + o número dinâmico, que é o ID configurado nos switches do relé. No exemplo acima, o relé está configurando com o nome do dispositivo: TeSysT084 20
21 Ajustes dos Parâmetros do display - IHM Permissão de configuração do LTMR via IHM e Power Suite. Ordem dos bytes para dupla word. Big endian para XBTN410 Gerenciamento de falha de rede. Contraste do Display Seleção da linguagem da IHM Selecione os parâmetros à serem exibidos no display. 21
22 Customer Care Center (11) Portal Schneider Electric Schneider Electric Brasil - Customer Care Center - Suporte Técnico Power - 04/ Elaborado por: Fábio Arnaldo Ribeiro 51 Conheça em nosso site o conteúdo do treinamento: Relé Inteligente, Partida Integrada e Partida Convencional TeSys T, TeSys U e TeSys. 22