01- SERVIÇOS PRELIMINARES - PDF
Download "01- SERVIÇOS PRELIMINARES"
Vasco Amado Filipe
1 MEMORIAL DESCRITIVO Este memorial descritivo destina-se a descrever e especificar os serviços e materiais a serem utilizados na construção de um PRÉDIO EM ALVENARIA E CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DA PREFEITURA com área de 678,50m², para o Municipio de Alegria, sobre os terrenos n.04/05 da quadra n.07, na rua São Lourenço esquina com a 7 de Setembro, Município de Alegria -RS.- CNPJ N / ART N SERVIÇOS PRELIMINARES : O preparo do terreno deverá constar da limpeza do mesmo e a locação da obra, deverá estar de acordo com o projeto de Implantação e Situação. Na divergência das cotas tomadas em escalas as corretas serão as numéricas registradas no desenho. 02- INFRA-ESTRUTURA: Para as fundações serão executadas perfurações com estacas de 20cm de diâmetro conforme indicação no prometo e
2 profundidade mínima de 4,50m, após as valas na dimensão de 0.40 x 0,35 m, com profundidade mínima de 0,35 m ou até encontrar solo com resistência mínima de 1,50 Kg/cm², escavações estas que serão executadas manualmente para obter-se um esquadro perfeito destas valas. No fundo destas valas será executado um lastro de concreto magro de 5cm de espessura e após uma alvenaria de tijolo maciço inteiro (25cm), e ou pedra de mão, para nivelamento da mesma, em uma altura não inferior a 30 cm. Sobre este lastro serão executadas blocos de concreto armado na cabeça das estacas conforme projeto estrutural, interligando com vigas de fundação dimensionadas comforme prometo, interligando-as, as vigas serão armadas conforme projeto estrutural, concreto com FCK 20MPA, traço 1:2:3. No ponto mais alto do terreno, a viga de fundação deverá ter uma distância mínima de 35 cm da superfície superior em relação ao terreno. As vigas de fundação serão apoiadas na cabeça da estacas. 04- SUPRA-ESTRUTURA: Do mesmo modo serão executadas vigas no respaldo das alvenarias, com pé direito de 2,80 m e pilares conforme projeto de locação e nas dimensões e armaduras do projeto estrutural. Na parte frontal será executado vigacalha juntamente com beiral. A resistência do concreto será de 20 MPA. O traço 1:2:3 de cimento areia(pó de brita) e brita nº ALVENARIA E PAINEIS: Serão executadas as alvenarias na construção usando tijolos maciços e ou furados, na espessura de 20 e 15cm, sendo a espessura média das juntas de 1,50 cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia, no traço 1:2:8, devendo ficar perfeitamente alinhadas e prumadas. As vergas e contra vergas a serem executadas sobre os vãos das aberturas das portas e janelas, serão moldadas In loco, nas dimensões de 11x10 cm, armadas com 3 Ø4.2 mm a estribada cada 10 cm, o comprimento do vão da abertura mais 1/3 de cada lado ( o mínimo de 30cm de ancoragem). O pé direito mínimo destas alvenarias será de 2,80 m, até o forro. 06- COBERTURA E FORRO: O telhado será composto de estruturas de madeira de Eucalipto tratado e curado, devendo ser executado com tesouras(duplas) de 12,5x2,5 cm, espaçadas de 0,80 cm, com terças de 3x5cm. A cobertura deverá ser com telhas de cerâmica, de primeira qualidade, devendo ter aprovação prévia da equipe responsável pela qualidade dos materiais. O forro, será de laje pré-moldada, com 70 cm de beiral em concreto armado, na parte frontal do prédio o beiral será protegido por viga-calha e pratibanda, devendo ser o telhado do tipo cupiá, com inclinação de( 20º), protegido com algeroz e calha entre os encontros das águas. Todos os beirais serão protegidos com calha. 07- INSTALAÇÕES HIDOSSANITÁRIAS: A água para abastecimento será derivada da tubulação vinda da rede publica (Municipio), conduzida através de uma tubulação de PVC soldável, de Ø 25 e 50 mm em um ponto a partir do reservatório de 2x1.000lts. A tubulação do esgoto sanitário se dará através de tubulação em PVC, PBA em Ø de 40, 50 e 100 mm. Será executada uma caixa de inspeção e após segue até a fossa séptica de 2x1850 lts e então ao poço sumidouro. O poço deverá ser de no mínimo 12 m³ de volume de forma retangular, com 20,00 m² de paredes de área de absorção, possuindo no fundo um lastro de pedra de mão de basalto. O fechamento será através de uma laje pré-moldada, revestida com uma camada de concreto em sua superfície, conforme detalhe em planta específica em anexo. As águas pluviais serão canalizadas e direcionadas ao escoamento a céu aberto, por declividade natural do terreno. As vasos sanitárias serão abastecidos por válvulas hidráulicas com tubulações de 40mm e os lavatórios serão com torneiras de primeira linha cromadas c/canoplas. 08- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: O abastecimento de energia elétrica será feito através da Rede pública RGE a partir do quadro medidor, com dois
3 centro de distribuição, onde por meio de disjuntores haverá o controle e distribuição de energia, na alimentação das lâmpadas e tomadas. Os pontos de luz serão compostos de lâmpadas incandescentes e fluorescente em calhas fixadas no teto, conforme planta. A fiação da alimentação interna dos pontos elétricos será pôr meio de fios flexíveis com Ø de 4.00 e 2,50 mm², e a fiação que alimentará a geral e chuveiro(circuito individual), será de fio Ø e 6.0 mm², tubulados por eletrodutos anti-chama(normatizado) de Ø 50 e 25mm, conforme projeto específico em anexo. 09- ESQUADRIAS: As janelas serão em alumíno anodizado natural, tipo maxiair, as portas externas também serão em alumínio. As portas internas serão de madeira com folha semi-oca. A porta da entrada principal será decorrer em 4 folhas. Todas as esquadrias levarão vidro temperado 4mm, as portas serão com vidro 8mm. 10- CONTRAPISOS: Após o nivelamento perfeito do solo será distribuído uma camada de terra do tipo argilosa com uma devida compactação, em camadas sucessivas de 10 cm de espessura, isento de matéria orgânica, para receber um contrapiso em concreto na espessura de 8 cm, com traço de concreto 1:3:4 (cimento, areia e brita). Para calçada externa será feito contra-piso na largura mínima de 1,00 metro, contornando a obra, e na frente até o passeio publico. 11- REVESTIMENTOS: As paredes internas receberão chapisco, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 diretamente nas alvenarias na espessura mínima de 5 mm, previamente umedecidas e reboco do tipo paulista no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), na espessura de 20 mm. E finalmente revestimento em massa fina de cimento cal e areia fina. Os banheiros e parede molhada da cozinha levarão revestimento cerâmico ate h=2,00m. 1:3:8. O piso será revestido com matrial cerâmico esmaltado PI IV, com desenho apropriado no interior e circulação. 12- IMPERMEABILIZAÇÃO: A impermeabilização da viga de fundação, calhas e contra piso será imprescindível, com aplicação de duas demão de asfalto a quente e na viga-calha adicionar no concreto o impermeabilizante. 13- VIDRAÇARIA: Os vidros das janelas serão do tipo liso fume (temperado) 5 mm de espessura e nas portas 8mm, conforme indicação do projeto. 14- PINTURA: Será executado primeiro os serviços de lixamento dos excessos e após será dado uma demão de fundo específico, na madeira, metal ou alvenaria. Nas paredes internas serão aplicadas 2 demãos com tinta Acrílica semi-brilho, sobre uma demão de selador acrílico, as portas internas deverão serem perfeitamente limpas e protegidas com fundo especifico para madeira, sobre o qual deverá ser aplicado duas demãos de tinta esmalte semi-brilho. A tinta utilizada deverá atender a norma DIN 55649(sustentabilidade), livre de solventes e odor,e ser de primeira linha. As alvenarias externas da edificação levarão pintura texturizada(ver elevações), cores utilizadas. As cores sugestivas podem ser alteradas a critério da instituição responsável pela obra. 15- CVONSTRUÇÃO DO LAGUINHO: Será executado um laguinho em forma de elipse, (2,00x3,00m)de concreto armado em frente o prédio. 16- CAPTAÇÃP E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS: Será executado a instalação de um reservatório para captação de águas da chuva do telhado, com tubulações e calhas dimensionadas conforme a necessidade para armazenamento de água com seu devido reaproveitamento.
4 17- LIMPEZA DE OBRA: Deverá ser procedido a limpeza geral e final de pisos, paredes, vidros, equipamentos(louças, metais, etc.) e área externas, inclusive jardins. A limpeza deverá ser a base de água e sabão neutro, o uso de detergentes, solventes e removedores químicos deve ser restrito e modo a não causar agressões nos materiais. RS.1 ARQUITETURA 18- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS RS.1.1 Recebimento dos Elementos de Vedação Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira que os elementos de vedação estejam perfeitamente locados, nivelados, aprumados e esquadrejados. As juntas serão regulares e os vãos e arremates deverão estar de acordo com o projeto. RS.1.2 Recebimento das Esquadrias e Ferragens a) Serão verificadas todas as etapas do processo executivo de forma a garantir perfeito prumo, nivelamento, alinhamento, posição, assentamento, dimensões e formatos das esquadrias, bem como a vedação, acabamento, funcionamento das partes móveis e colocação das ferragens. b) Será também verificada a equivalência dos materiais às especificações do projeto, bem como a fixação, o ajuste, o funcionamento e o acabamento das ferragens. RS.1.3 Recebimento dos Tratamentos a) De Impermeabilização Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, garantindo-se a estanqueidade solicitada. RS.1.4 Recebimento das Pavimentações Os serviços executados só serão aceitos se: não forem constatadas dimensões inferiores às do projeto, em qualquer ponto; não forem constatadas diferenças de cotas superiores a 7 mm, para mais ou menos; as características dos materiais empregados se enquadrarem nas especificações. RS.1.5 Recebimento dos Revestimentos a) De Piso a.1) Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira a garantir um perfeito nivelamento, assentamento das peças, sem saliências, correspondência de cores e tipos, em cada ambiente, de acordo com o especificado. a.2) Serão também verificadas todas as etapas do processo executivo quanto à instalação das soleiras e rodapés. b) De Paredes Serão verificadas todas as etapas dos processos executivos, garantindo-se a perfeita aderência e aplicação dos materiais, regularidades das arestas e nivelamento das superfícies. RS.1.6 Recebimento das Louças, Metais e Acessórios Serão verificadas as fixações dos diversos componentes, sua resistência, estabilidade e funcionamento, bem como a equivalência dos materiais às especificações. RS.1.7 Recebimento de Equipamentos a) Todos os equipamentos deverão ser testados e recolhidos seus manuais. b) Deverá ser verificada a equivalência das peças às especificações. RS.2 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
5 RS.2.1 O recebimento das instalações hidro-sanitárias está condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços. RS.2.2 Além do disposto no item anterior, as instalações hidro-sanitárias só poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela FISCALIZAÇÃO e ligadas à rede existente nos pontos indicados no Projeto Executivo. RS.2.3 A execução será inspecionada em todas as suas fases e testada após a conclusão, para comprovar-se o cumprimento das exigências pactuadas. COMBATE A INCÊNDIO RS.3.1 O recebimento será efetuado mediante inspeção visual com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado. RS.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE TELEFONE RS.4.1 Instalações Elétricas a) O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos equipamentos e da execução dos serviços. b) Além do disposto no item anterior, as instalações só poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela FISCALIZAÇÃO. c) A execução será inspecionada em todas as suas fases e testada após a conclusão, para comprovarse o cumprimento das exigências pactuadas. RS.4.2 Instalações de Telefone a) O recebimento das instalações será efetuado através de inspeção visual de todas as instalações e da comprovação da operação do sistema. b) Serão obrigatoriamente observados os seguintes aspectos: instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como: eletrodutos,braçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; verificação de fiação e emendas nas caixas de passagem ou caixas de distribuição como objetivo de verificar se os requisitos constantes dessas Especificações foram atendidos. c) Para aceitação do sistema de telefonia, em seus diversos trechos, serão realizados, no mínimo, os testes recomendados, onde aplicáveis, pelo SINMETRO e TELEBRÁS. LIMPEZA DA OBRA LO1 PROCEDIMENTOS GERAIS a) Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de instalações provisórias utilizadas na obra. b) Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. c) A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação. d) Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies. e) Serão removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando especial atenção à limpeza dos vidros, montantes em alumínio anodizado, luminárias e metais. LO2 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS a) A lavagem do ladrilho será feita com sabão neutro, isento de álcalis cáusticos e executada com equipamento. b) As superfícies de madeira serão enceradas em definitivo. c) Os metais cromados serão limpos com emprego de removedores adequados.
6 d) Os demais elementos metálicos terão limpeza cuidadosa a fim de não danificar as superfícies pintadas ou anodizadas. LO3 PROCEDIMENTOS FINAIS a) Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos os demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. b) Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e desimpedida de quaisquer resíduos de construção. b) Serão limpos e varridos os acessos, assim como as áreas adjacentes que porventura tenham recebido detritos provenientes da obra. ANEXO 1: LISTA DE NORMAS TÉCNICAS CITADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO NORMA ANO TÍTULO EB Fios, Máquinas de aço, redondos, de qualidade especial para forjamento a frio de parafusos, porcas, rebites e correlatos EB Tijolo maciço cerâmico para alvenaria EB Bloco cerâmico para alvenaria EB Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação tubos e conexões de PVC, tipo DN - Requisitos NB Execução de tubulações de pressão PVC rígido com junta soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha. NB Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. NB Projeto e execução de fundações NBR Execução de instalações elétricas de baixa tensão (NV 2004) NBR Iluminância de interiores NBR Instalação predial de água fria NBR Contratação, execução e supervisão de demolições. NBR Projeto de estruturas de concreto Procedimento NBR Invólucros de equipamentos elétricos - Proteção NBR Projetos de estrutura de madeira NBR Madeira serrada e beneficiada NBR Madeira: determinação do material solúvel em Hidróxido de Sódio NBR Sistemas prediais de esgoto sanitário projeto e execução NBR Madeira Serrada em Bruto Acondicionamento e Embalagem NBR Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos NBR Extintores de incêndio com carga de pó NBR Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas Alegria -RS, 26 de Dezembro de Renato F Teixeira RUI TORZESKI LEWISKI Prefeito Municipal Engenheiro Civil CREA
7 FACHADA FRONTAL - VISTA - ESQUINA RUA SÃO LOURENÇO E 7 DE SETEMBRO
8 PERSPECTIVA -VISTA LATERAL DIREITA - FUNDOS DA RUA 7 DE SETEMBRO PERSPECTIVA VISTA FRONTAL - RUA SÃO LOURENÇO
9 PERSPECTIVA VISTA DE FUNDOS PERSPECTIVA VISTA LATERAL ESQUERDA RUA SÃO LOURENÇO
CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE MINISTÉRIO DO ESPORTE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CIE - CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE MINISTÉRIO DO ESPORTE MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO - CIE S40-45 - R00 1. OBJETO. 2. DIRETRIZES.
PROPRIETÁRIO: OBRA: LOCAL:
MEMORIAL DESCRITIVO PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE RIO PARDO OBRA: CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO DO VALE DO RIO PARDO LOCAL: BR-471, Km 143 RINCÃO DEL REY RIO PARDO/RS ÁREA: 911,18m² 01. APRESENTAÇÃO O presente