Manovacuômetro com glicerina 100mm Modelo 10HF - Asta - Germek Equipamentos
Manovacuômetro com glicerina 100mm Modelo 10HF – Asta
Home / Combate à incêndio / Peças e Acessórios / Instrumentos / Manovacuômetro com glicerina 100mm Modelo 10HF – Asta
Manovacuômetro com glicerina – 100mm – Asta
Modelo 10HF – Escala de -1 à 3Kgf/cm² – Rosca tipo BSP de 1/4″
Manovacuômetro de construção robusta, com mecanismo reforçado e recursos para ajuste. Com a caixa estanque, pode ser enchida com líquido amortecedor (glicerina ou silicone).
Adaptam-se especialmente às instalações submetidas a vibrações ou pulsações da linha quando preenchida com glicerina (padrão para sistemas de combate a incêndio previsto na norma NFPA-20).
Utilizado para visualizar a pressão de sucção das bombas centrífugas. Deve ser instalado no flange de sucção da bomba (motobomba diesel e motobomba elétrico).
Montado em kit com registro e tubo sifão no flange de sucção da bomba.
Caixa: estanque, em chapa de aço estampado, pintura epoxy preto, de aço inox.
Aro: engate baioneta, pintura epoxy preto, cromado, de aço inox ou aro de alumínio.
Flange : dianteira ou traseira.
Elemento Sensor: tubo Bourdon em "C" de Tomback, tipo helicoidal de aço inox acima de 100 Kgf/cm² e para manômetro ø50 e 60mm, acima de 400 Kgf/cm² de aço inoxidável.
Mecanismo: latão reforçado ou de inox com ajuste.
Conexão: inferior com rosca de 1/4″ NPT ou BSP.
Soquete: latão, secção quadrado de 7/8″ para encaixe de chave de fixação e secção quadrado 9/16″ para ø 50 e 60mm.
Modelo: 10 HF = Ø 100mm
Faixa de pressão: vácuo até 1000 kgf/cm²
Classe de Pressão 100mm
Escala de Pressão -1~3 Kgf/cm²
SKU: 060213. Categories: Acessórios, Asta, Instrumentos, Manovacuômetro, NBR, NFPA. Tags: Conjunto Diesel, Conjunto Elétrico, Manovacuômetro, Rosca BSP 1/4″, Tubulação de Sucção.