Itens Obrigatórios de uma Caldeira – RM Vapor
Itens Obrigatórios de uma Caldeira
Posted on 23 de maio de 2016 24 de maio de 2016 by RM Vapor User
Conforme o item 13.1.4. da NR13, constitui risco grave e iminente a falta de qualquer um dos seguintes itens:
a) Válvula de segurança.
b) Manômetro de vapor.
c) Injetor de água, em caldeiras a combustível sólido.
d) Sistema de drenagem rápida.
e) Controle do nível de água
As válvulas de segurança, mesmo que ajustadas para abertura na PMTA, deverão:
1. Ser adequadamente projetada.
2. Ser adequadamente instaladas.
3. Ser adequadamente mantidas.
Para casos onde estas premissas não forem atendidas, a válvula de segurança será considerada como inexistente. A quantidade e o local de Instalação das válvulas de segurança deverão atender aos códigos ou normas técnicas aplicáveis.
No caso específico do código ASME, Seção I, caldeiras com superfície de aquecimento superior a 47m2 devem possuir duas válvulas de segurança. Nesse caso, é permitido acréscimo de pressão durante a descarga, com as duas válvulas abertas de no máximo 6% da PMTA.
A existência de pelo menos um instrumento que indique a pressão do vapor acumulado pressupõe que este esteja corretamente especificado, instalado e mantido.
O mostrador do instrumento indicador de pressão pode ser analógico ou digital e poderá ser instalado na própria caldeira ou na sala de controle.
Entende-se por sistema de indicação de nível de água qualquer dispositivo com função equivalente aos visores de coluna de água. Caso a coluna de água não consiga ser lida corretamente por problemas de vazamento ou bloqueio, deverá ser imediatamente acionado o procedimento de paralisação da caldeira.