REGULAMENTO CENTRO DE EVENTOS FIERGS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PDF Free Download
Download "REGULAMENTO CENTRO DE EVENTOS FIERGS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"
Olívia Osório Malheiro
2 No caso das instalações elétricas existentes nos espaços não comportarem a carga elétrica a ser ligada pelo evento, é necessário que a Contratante apresente os documentos e respeite as condições mínimas descritas a seguir: DOCUMENTOS a) Apresentação do projeto elétrico. Devem ser fornecidos os seguintes documentos: a1 - Distribuição em planta baixa; a2 - Detalhes construtivos; a3 - Diagrama unifilar; a4 - Quadro de cargas; a5 - Memorial descritivo; a6 - Especificação dos materiais. (Itens j ); a7 - ART do responsável pelo projeto e execução. b) Deverão obedecer às normas NBR-5410 e às normas da CEEE; c) Deverão ser projetadas em sistema TNS-NBS-5410, ou seja, neutro isolado e um condutor de proteção, com tensão de fornecimento 220/110V nas salas e teatro e 380/220V no pavilhão; d) Deverá ser apresentado o diagrama unifilar do quadro elétrico; e) Deverá ser prevista proteção geral do quadro, através de disjuntor termomagnético; f) Deverá ser prevista proteção para contatos diretos ou indiretos, projetando-se o quadro elétrico com DR (dispositivo a corrente diferencial residual), conforme detalhes que serão apresentados nas condições mínimas a seguir; g) Toda carga elétrica prevista no projeto deverá estar perfeitamente equilibrada entre as fases. Isso deve ser mostrado no quadro de cargas; h) Qualquer isolamento de emendas de condutores deverá ser feito com fita isolante plástica, tipo auto-fusão e isolante comum; PÁGINA 02
3 i) Não é permitido o acoplamento mecânico de disjuntores monopolares para substituição de disjuntores bi ou tri polares; j) Outras especificações particulares: j1 - O quadro de luz e/ou distribuição dos circuitos deverá ser de SOBREPOR proteção I.P ou similar, em estrutura metálica, em chapa de aço, barras de cobre eletrolítico para 10 ka, para uso de disjuntores aparentes e isolados com termo contrátil, trifásicos e monofásicos, contra-tampa em acrílico transparente e em local dentro do espaço montado, com acesso restrito; j2 - Fios e cabos: os condutores deverão ser do tipo anti-chama do tipo flex, com bitola mínima de 2,5 mm², isolamento 750V/70ºC. Não serão aceitos condutores do tipo paralelo (isolamento = 300 V); j3 - A barra de neutro deverá ser isolada e fixada mecanicamente através de porcas ou parafusos; j4 - Os reatores deverão ser do tipo alto fator de potência (> 0,92); j5 - Os transformadores e os reatores deverão ser fixados sobre material incombustível; j6 - A critério da fiscalização, deverá ser instalada iluminação fluorescente de emergência com luminárias autônomas em pontos estratégicos: j7 - Todos os pontos metálicos deverão ser aterrados ao condutor de proteção; j8 - Normas de cores para condutores elétricos: CORES/FASE 1. Vermelho L1 2. Branco L2 3. Preto L3 4. Azul-claro N (neutro) 5. Verde T (terra) j9 - Todas as tomadas deverão ser do tipo 2P+T; j10 - Todos os circuitos deverão ser identificados no quadro elétrico; j11 - No caso de uso de motores, todos deverão ser ligados através de sistema contatora-relé-térmico e possuir fusíveis de proteção tipo Diazed ou NH; j12 - Para os circuitos parciais deverão ser utilizados dispositivos de proteção do tipo disjuntores termomagnéticos; j13 - Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas respectivas capacidades nominais. PÁGINA 03
4 Todos os documentos devem ser apresentados em duas vias. Após o documento ser analisado pela administração do Centro de Eventos FIERGS, uma via é devolvida a Contratante, com o carimbo Liberado para a execução registrado pelo supervisor de manutenção e melhorias do Sistema FIERGS. A instalação é de responsabilidade da Contratante e deve estar de acordo com o projeto e carimbado com Liberado para a execução. As instalações serão inspecionadas antes da liberação para o uso. CONDIÇÕES MÍNIMAS As condições mínimas que os projetos elétricos devem contemplar para instalações com afluência de público em áreas externas são: 1. De acordo com a NBR 5410 DE BAIXA TENSÃO, Condições de fuga das pessoas em emergências, estamos classificados no código BD3, classificação: tumultuada. Características: alta densidade de ocupação e percurso breve de fuga ; com aplicações e exemplos: Locais de afluência de público com edificações não-residenciais com alta densidade de ocupação e altura inferior a 28 metros. Será indispensável atender aos seguintes itens da norma: 1.1. Item Uso de dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade (DR). Item O uso de dispositivos de proteção a corrente diferencial residual com corrente diferencial-residual nominal igual ou inferior a 30 ma é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos Item Casos em que o uso de dispositivo DR de alta sensibilidade é obrigatório: os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro; os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação; PÁGINA 04
5 os circuitos que, em edificações não-residenciais, sirvam a pontos de tomadas situadas em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Comentário: será exigido que todos os circuitos que não forem de iluminação a mais de 2,5m de altura sejam protegidos por DR Item Condições de serviço e influências externas. Item Condições de serviço. Item Tensão: os componentes devem ser adequados à tensão nominal (valor eficaz em corrente alternada) da instalação. Se, no esquema TT, o condutor neutro for distribuído, os componentes ligados entre uma fase e neutro devem ser isolados para a tensão entre fases. Comentário: uma vez que a tensão entre fases no Pavilhão é 380V, não serão aceitos condutores do tipo fio paralelo, pois seu isolamento é para 300V Item Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) Comentário: o projeto deve prever essa proteção no quadro elétrico terminal. 2. De acordo com a NBR Instalações elétricas em locais de afluência de público Requisitos específicos: 2.1. Item 4.2 Seleção e instalação das linhas elétricas Item As linhas elétricas aparentes devem atender a seguinte condição: no caso de linhas constituídas por cabos fixados em paredes ou tetos, estas devem estar situadas de forma a não serem acessíveis, nas situações previstas de utilização do local, a pessoas não advertidas ou não qualificadas, respeitando-se a altura mínima de 2,5 m do piso acabado, os cabos devem ser resistentes à chama, sob condições simuladas de incêndio, livres de halogênios e com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos e corrosivos, PÁGINA 05
6 2.2. Item 4.3 Ligação de equipamentos móveis ou estacionários Item Os cabos para a ligação desses equipamentos devem atender simultaneamente às seguintes condições: a) ter comprimento suficiente para a ligação direta aos equipamentos móveis, sem emendas, extensões e/ou conectores intermediários, b) possuir classe de encordoamento mínima igual a quatro e ser instalado de modo a não transmitir esforços de tração às conexões com os terminais dos equipamentos Item 4.5 Esquemas de aterramento: as instalações devem utilizar o esquema TN ou TT. Comentário: nesse caso, só será aceito a variação TN-S ou TT Item 4.9 Quadros de distribuição terminais: Item Os quadros de distribuição terminais devem ser do tipo fechado, de modo a garantir no mínimo grau de proteção IP-2X, conforme NBR 6146, bem como impedir o acesso às partes vivas de pessoas que não sejam BA4 ou BA5, conforme NBR Esse acesso só deverá ser possível por intermédio de ferramentas apropriadas. Comentário: os quadros elétricos deverão possuir fechadura com chave e uma cópia da chave ser fornecida à infraestrutura Item Os quadros de distribuição terminais devem possuir indicações claras das funções dos diversos dispositivos elétricos, bem como das posições "aberta" e "fechada" das diversas chaves. Comentário: além das identificações dos circuitos, deverão ser identificadas as posições ligado e desligado dos disjuntores nos quadros elétricos Item 4.10 Divisão das instalações Item Nos ambientes com área superior a 100m², acessíveis ao público, devem ser previstos no mínimo dois circuitos terminais de iluminação. PÁGINA 06
7 Item Para equipamentos com corrente nominal superior a 16 A, devem ser previstos circuitos terminais independentes Item 4.11 Tomadas de corrente e extensões Item Todas as tomadas de corrente devem possuir terminal de aterramento Item As tomadas e plugues com corrente nominal superior a 16 A, utilizadas para extensões, devem ser escolhidas e instalados de modo a prevenir danos ou a separação involuntária entre ambos, que possa presumivelmente derivar das condições de ambiente e de uso. Comentário: usar tomadas padrão Steck Item 4.12 Iluminação: As lâmpadas instaladas em locais acessíveis ao público, situadas a uma altura inferior a 2,5m do piso acabado, devem ser dotadas de proteção específica contra choques ou outras ações mecânicas. Comentário: nesse caso, também será exigido que o circuito esteja protegido por DR. Pontos importantes que o projeto deve contemplar, que aparecem nas normas, mas não foram citados anteriormente: Considerar demanda = 100%, O disjuntor geral do quadro terminal deverá ter capacidade de ruptura de 18 ka se for menor ou igual a 3 x 100 A. Se for maior, deverá ter capacidade de ruptura de 25 ka. USO DE GERADOR Face às características de cada evento, se verificada a necessidade ou opção pela utilização de gerador(es), a Contratante deverá obter a autorização da instalação junto à administração do Centro de Eventos FIERGS, considerando: a) contratação: responsabilidade da Contratante; apresentar laudo técnico e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). PÁGINA 07
8 b) localização: deve ser avaliada junto à administração do Centro de Eventos FIERGS; e c) conexões/instalações: o equipamento não poderá ser conectado nas instalações do Contratado; as conexões deverão ser protegidas e não aparentes; o gerador locado deve ser equipado com bacia de contenção dimensionada e construída de acordo com as normas técnicas nacionais, a fim de conter possíveis derramamentos/vazamentos; se trazido combustível adicional, esse deve estar em recipiente apropriado, específico para inflamáveis, devidamente rotulado e identificado com o símbolo de risco. Além disso, deve ser mantido fechado e sobre bacia de contenção; e só serão permitidas mediante o acompanhamento técnico do Centro de Eventos FIERGS. Os documentos devem ser apresentados em duas vias. Após o documento ser analisado pela administração do Centro de Eventos FIERGS, uma via é devolvida à Contratante com o carimbo Liberado para a execução, registrado pelo supervisor de manutenção e melhorias do Sistema FIERGS. A instalação é de responsabilidade da Contratante e deve estar de acordo com o projeto carimbado com Liberado para a execução. As instalações serão inspecionadas antes da liberação para o uso. PÁGINA 08