DISCIPLINA: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PROFESSOR: CÁSSIO FERNANDO SIMIONI - PDF
Download "DISCIPLINA: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PROFESSOR: CÁSSIO FERNANDO SIMIONI"
Jorge Lancastre Moreira
1 ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PROFESSOR: CÁSSIO FERNANDO SIMIONI
3 Manancial é todo local que possui água e esta água pode serextraídaparaconsumo. Os mananciais podem serde águas das chuvas, deáguas do subsoloousubterrâneasedeáguasdesuperfície. Na escolha do manancial deve-se levar em conta a qualidade da água, quantidade de água disponível e avaliaro aspectoeconômicodomesmo.
5 Armazenadas em cisternas (pequenos reservatórios individuais)construídaspróximoàsresidências. Sistema é aplicado tanto em áreas de grande pluviosidade comoemáreassecas. Essaságuassãocaptadasdasuperfíciedostelhados.
9 TABELA 01 Área máxima de cobertura coletada por calhas semicirculares com 0,5% de caimento
10 TABELA 02 Área máxima de cobertura coletada por condutores cilíndricos verticais
11 TABELA 03 Área máxima de cobertura escoada pelo ramal
13 Onde não há mão de obra especializada, recomenda-se não construircisternasenterradas. Não se deve aproveitar as águas das primeiras chuvas. Paraisso,deve-sefazerusodosdesconectores. Antes de ser utilizada, cada cisterna deve passar por uma desinfecçãoinicial.
15 O cálculo depende do número de pessoas, área do telhado, quantidade de chuva e duração do período chuvoso. Considerando que uma pessoa necessita de 30 litros d água por dia (sem chuveiro ou descarga), uma família de 5 pessoas,emumano,precisariade: 5pessoasx30litrosx365dias=54.750litros(porano) Considerandoqueoperíodochuvosodura100dias,tem-se: 5pessoasx30litrosx100dias=15.000litros Logo,afamíliaprecisariaarmazenarnacisterna: =39.750litros
16 O aparelho que mede a quantidade de chuva (em mm) chama-se pluviômetro.
17 A quantidade de chuva que um telhado pode captar é igual à área de projeção horizontal deste telhado multiplicada pela queda pluviométrica (em metros). Em geral, considera-se queapenas80%daáguadachuvaéaproveitada. Assim, se em determinada localidade a queda pluviométrica for de mm ao ano (ou seja, 1 m) e uma edificação possui telhado de dimensões 10 m x 10 m, por exemplo, pode-sedizerqueaqueletelhadoapanha: 1 m (precipitação) x 100 m² (área do telhado) x 0,80 (aproveitamento)=80.000litrosdeáguaporano.
19 Acaptaçãoéfeitaemumacaixadeconcretooualumínio. Várias medidas devem ser tomadas para prevenir a poluiçãodaágua,dentreelas,pode-secitar: Afastamentomínimode40mdecurrais,pocilgas,etc. Cerca para proteção com raio mínimo de 30 m em relaçãoacaixadafonte.
22 A captação d água é feita através de drenagem subsuperficial, porém, em alguns casos, é possível usar a técnicadopoçoraso. Em geral, o sistema de captação é formado por drenos que terminam num coletor central que encaminha a água para um poço. Os drenos podem ser feitos de madeira, bambu, pedra,concretoemanilhasdebarro.
24 Os diâmetros para os drenos são 10 cm e 20 cm, em casos excepcionaisusa-se30cm. A alocação é feita no fundo de valas abertas no terreno, com proteção de camadas de cascalho ou areia grossa, comprofundidade mínimaigualà1,20m. A declividade deve ser 1:200 para os drenos principais e deveestarentre1:300e1:400paraosdrenossecundários. As valas devem ser niveladas, revestidas por uma camada deareiagrossaeterdecliveapropriado.
25 Oassentamentodeveserfeitodejusanteamontante. As manilhas não devem ser rejuntadas como mostra a figura: Construído o sistema, cobrir com terra até encher a vala, evitandodepressõesnosolo. Retirar árvores das proximidades dos drenos e proteger a áreacomcerca,evitandootrânsitodepessoaseanimais.
29 São os tipos mais comuns, dificilmente atingindo profundidades maiores que 20 metros. Captam água do lençolfreático(acimadaprimeiracamadaimpermeável). São classificados em: ESCAVADOS, PERFURADOS e CRAVADOS. Poços ESCAVADOS são abertos por escavação manual, possuindo dimensões entre 0,8 m e 2,0 m e profundidade inferiorà10m.sãoosmaisfáceisdesercontaminados.
30 Poços PERFURADOS são, geralmente, abertos com trados, brocas e escavadeiras manuais, possuindo diâmetros em 0,15me0,3meprofundidade entre8me20m. Poços CRAVADOS são tubos metálicos providos de ponteiras, cravados por percussão ou rotação, possuindo diâmetros entre 3 cm e 5 cm e profundidades, em alguns casos,maioresque20m.
31 A LOCALIZAÇÃO de um poço raso deve ser escolhida a partir dasseguintescondições: Potênciadolençolfreático; Localizaçãonopontomaiselevadodoterreno; Localização mais distante possível e em direção contrária à escoamentos subterrâneos provenientes de outros poços e/oupontosdepoluição.
32 APROTEÇÃOdeveserfeitaseguindoalgumasprovidências: Danos causados devido às águas de superfície e enxurradas podem ser controlados através da construção de prolongamento impermeabilizado do poço (mín. 90 cm), aterro(mín.30cm)evaletasà,nomínimo,10mdopoço; Impermeabilizar paredes até 3 metros abaixo do nível do soloafimdeevitarcontaminaçãoporinfiltração; Colocação de tampa selada com caimento para fora, com aberturamínimade0,60mx0,60m.
35 Todo poço deve ser DESINFECTADO quando as obras são concluídas, quando são efetuados reparos ou se comprovadaalgumacontaminaçãodesuaágua. Quando a desinfecção for feita com solução Cl2deve ser executada a limpeza geral do poço e, então, são coletadas asamostrasparaexamebacteriológico.
37 Exigem mão de obra especializada e equipamentos especiais para sua perfuração econstrução. Na grande maioria dos casos, são empregados no abastecimentodecidades. Captam água de lençóis situados entre duas camadas impermeáveis.
39 As principais VANTAGENS de se utilizar águas subterrâneas são: boaqualidadeparaconsumohumano; facilidadeparaseremencontradas; requermenosgastosparaasinstalaçõesdecaptação; menoreschancesdecontaminação; melhorcontrolesobreaáreadecaptação.
41 Sãoaságuasdecórregos,rios,lagos,etc. Suaescolhadevelevaremcontaalgunsfatores,como: Distânciaseguradefocosdepoluição; Utilização de crivos, grades e caixas de areia para proteçãodasbombas; Localização da tomada: mais próxima ou mais afastada dasmargensdomanancial; Construção de barragens para captação e/ou armazenamento.
42 ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO PROFESSOR: CÁSSIO FERNANDO SIMIONI
ESPECIFICAÇOES E DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CSTERNA DE POLMA... NTA MEMORAL DESCRTVO LOCAL: CAMPNA DAS MSSÕES GENERAlOADlfS: Este mernorlat descritivo se destina para a construção de uma cisterna; com capacidade de 20 m3,