Sistemas de degelo em Evaporadores | Novidades | Agraz Refrigeração
Sistemas de degelo em Evaporadores
Quem não lembra da peça publicitária de uma marca famosa de pneus, em que ao final era apresentado um slogan no mínimo interessante? "potência não é nada sem controle"? Pois é, trazendo esse "jargão" do mundo do marketing para dentro do universo da refrigeração tal afirmação pode expressar perfeitamente a necessidade dos profissionais dessa área de antever ainda em tempo de projeto, qual a melhor alternativa de realizar por exemplo o processo de degelo em evaporadores comerciais e industriais cujas temperaturas de trabalho fiquem abaixo de 0°C.
Ou seja, nesse caso, rendimento não é nada sem eficiência e principalmente controle, em todos os aspectos!
Nosso intuito é mostrar neste material um resumo de quais são os principais tipos de degelo utilizados, suas vantagens, desvantagens e indicações!
Degelo natural (Dn): Também conhecido como degelo passivo, ou degelo a ar, é um dos mais simples e acessíveis de ser aplicado. Consiste basicamente na parada do compressor cessando assim o fornecimento de fluído refrigerante e quem promove o degelo é o próprio ar do ambiente, sem qualquer tipo de auxílio como por exemplo, aquecimento. Os ventiladores do evaporador nessa modalidade podem ou não estar ligados sendo a única implicação neste caso a velocidade em que o processo ocorrerá. Este tipo de sistema gera economia, uma vez que não há fonte de calor consumindo energia, por outro lado, o tempo envolvido nesse tipo de processo é maior do que se comparado aos outros métodos como veremos a seguir.
*Esse tipo de degelo só deve ser aplicado a ambientes que estejam a temperaturas iguais ou superior a 2°C.
Degelo elétrico (De): Também conhecido como degelo por resistência elétrica, é o mais comum e largamente utilizado em função da sua facilidade de instalação e manutenção, pois consiste basicamente na utilização de resistências elétricas introduzidas ou presas no entorno do bloco aletado. Ao serem acionadas liberam calor o que acelera o derretimento do gelo, sendo que nesse caso, normalmente o sistema de ventilação do evaporador se encontra desligado durante o tempo, para que não haja elevação na temperatura da câmara.
Seu principal ponto negativo é o alto consumo de energia envolvido no processo, porém como característica positiva temos a velocidade ampliada se comparado ao sistema natural (DN)
Importante salientar, que nem todo calor dissipado pelas resistências consegue ser aproveitado para o derretimento do gelo, ponto esse que deve ser observado, pois em média sua eficiência é relativamente baixa de acordo com a posição e área de contato com o bloco do Evaporador.
* Esse tipo de degelo só justifica ser aplicado em ambientes que estejam a uma temperatura inferior a 0°C;
Degelo a água: Pouco conhecido, atualmente tem sua aplicação pouco difundida não só pela sua relativa complexidade, mas principalmente pelo "desperdício" de água, e consiste basicamente numa "ducha" de água sobre o evaporador acelerando o processo de derretimento do gelo, podendo essa ser aquecida ou não.
Como ponto positivo podemos mencionar sua instalação e tempo de degelo muito superior aos processos anteriores, porém necessita de previsão antecipada no projeto do evaporador requerendo por exemplo, mais espaço e inserção de bandejas que serão responsáveis pela "ducha" de água aplicada sobre o aletado, bem como a instalação hidráulica.
Seu consumo energético é zero quando utilizado água da rede sem qualquer tipo de aquecimento, e relativamente baixo quando usado água aquecida.
Esse tipo de degelo só se justifica em ambientes que estejam a uma temperatura inferior a -10°C;
*Sua aplicação geralmente é restrita a refrigeração industrial de baixa temperatura, tais como túneis e câmaras de congelamento.
Degelo a gás quente (Dg): Também conhecido por degelo "hot gas", é largamente utilizado e bastante conhecido, tendo relativa complexidade de instalação e custo pouco mais elevado, se comparado as demais modalidades exemplificadas anteriormente. Requer mão de obra especializada para seu correto dimensionamento e aplicação.
Consiste basicamente em desviar a linha de descarga para dentro do evaporador, utilizando o calor e a energia do fluído refrigerante para o derretimento do gelo que ocorre de dentro para fora.
Possui como característica positiva o tempo de degelo que é mais rápido do que os anteriores, além de apresentar baixo consumo elétrico. Importante salientar, que se o tempo de degelo for insuficiente para que haja um derretimento completo, os sucessivos processos subsequentes poderão ocasionar esmagamento da tubulação.
Da mesma forma que o degelo elétrico, nem todo calor emanado pelo fluído consegue ser aproveitado para o derretimento do gelo, mas, mesmo assim, este processo se coloca como um dos mais eficientes, sendo superior aos demais.
*Esse tipo de degelo só justifica ser aplicado em ambientes que estejam a uma temperatura inferior a 0°C;
A Agraz atua há mais de 17 anos na fabricação e apoio ao desenvolvimento de Trocadores de Calor aletados, sob medida para uma infinidade de aplicações dentro do segmento de AVAC-R