AR CONDICIONADO. Componentes - PDF
Download "AR CONDICIONADO. Componentes"
Otávio Mendes Belo
2 AR CONDICIONADO Basicamente, a exemplo do que ocorre com um refrigerador (geladeira), a finalidade do ar condicionado é extrair o calor de uma fonte quente, transferindo-o para uma fonte fria. Isto é possível através do sistema evaporador e condensador. No aparelho de ar condicionado existe um filtro, em forma de lençol, no qual passa o ar antes de ir para o evaporador, o que permite eliminar umidade e impurezas. Componentes a) Ventilador Em um aparelho de ar condicionado existe o ventilador elétrico, para forçar a passagem do ar. Comumente, utiliza-se um motor com eixo duplo, sendo numa extremidade, colocado um ventilador do evaporador e noutra o ventilador do condensador.
3 b) Grupo Refrigerador Consta de compressor, evaporador e condensador. O seu funcionamento e características do ciclo de refrigeração são os mesmos já explicados anteriormente. 2 c) Termostato Tem por finalidade manter o ambiente à temperatura desejada, interrompendo somente o funcionamento do compressor, deixando o ventilador funcionando como circulador e renovador do ar. O bulbo do termostato deve ser colocado em contato com o ar ambiente que é aspirado pelo ventilador. Todo ar condicionado é munido de dispositivos para efetuar as seguintes operações: - Circulação somente de ar; geralmente em duas velocidades. - Resfriamento normal circulação de ar, funcionando simultaneamente com o compressor, mantendo-se o ar em baixa velocidade. - Resfriamento máximo compressor e ventilador funcionando simultaneamente, porém o volume de ar do ventilador em velocidade máxima.
4 Classificação do ar condicionado 3 Os condicionadores de ar podem ser divididos em 3 categorias: a) Condicionador de ar tipo residencial Não permite refrigerar mais de um ambiente. b) Sistema compacto para refrigeração de dois a três locais, mediante a colocação de dutos. A capacidade varia de a BTU. c) Sistema comercial, com capacidade de refrigeração muito elevada, entre a BTU. Este sistema requer a instalação de uma torre de resfriamento, e uma tubulação de água para efetuar o resfriamento. A torre de resfriamento pode ser colocada no terraço do prédio. A torre de resfriamento é composta na parte superior por uma grande bandeja perfurada, na parte superior por uma grande bandeja perfurada, de um corpo de chapas de madeira espaçadas de alguns centímetros, de um ventilador acionado por um motor elétrico, de um recipiente para recolha e distribuição da água, da carcaça metálica da torre propriamente dita, de uma bomba elétrica para circulação forçada da água. A água proveniente da fonte de alimentação (1), passa pela bóia e enche o reservatório inferior da torre. Uma bomba (2) aspira a água fria do reservatório e a envia ao condensador do ar condicionado. A água retira calor do condensador (3) e fica quente, sendo então dirigida para a parte superior da torre, indo cair na bandeja perfurada (4), atravessa as camadas de madeira, que amortecem sua queda, retornando ao reservatório (6). O ventilador elétrico (5) provê a subtração do calor da água.
5 Dutos 4 Os equipamentos de condicionamento de ar, principalmente os de maior capacidade, usa sistema de dutos para distribuição do ar refrigerado. Constam essencialmente de uma peça de alumínio em formato retangular ou redondo, com isolamento térmico interior, em placas de isopor. Conectandose uma peça à outra, sucessivamente, teremos uma rede de dutos. A saída do duto no espaço refrigerado é feita através de grelhas ou difusores. As grelhas podem ser do tipo insuflação ou retorno. Refrigeração de ar em automóveis O condicionador de ar para automóveis deve ser, unicamente, um aparelho compacto, isto é, de pequenas dimensões, para poder ser colocado num automóvel com relativa facilidade. Normalmente, usa-se o aparelho apenas em veículos grandes ou médios, visto que os automóveis pequenos não são suficientemente fortes (potentes) para que o aparelho seja adicionado sem que ocorra perda sensível na potência do motor. Este tipo de aparelho apresenta um funcionamento idêntico ao de um aparelho de ar condicionado convencional, constando de: - condensador; - evaporador; - compressor; - polia com acionamento eletromagnético;
6 - válvulas de expansão, filtros, depósito de líquido, termostato. 5 O movimento do compressor é feito por intermédio de uma junção eletromagnética acionada pelo termostato, isto é, quando a temperatura no interior do veículo é superior à temperatura previamente estabelecida, o termostato ativa o sistema eletromagnético da polia, fazendo com que o compressor gire. A rotação da polia é feita através de correia ligada a uma polia do motor (polia de virabrequim). Escolha de Conforme o tipo de ambiente que vamos refrigerar, haverá diferentes capacidades de aparelhos. Para dimensionamento adequado do ar condicionado temos que levar em conta vários fatores: - Qual o tamanho da sala ou escritório? - Qual a altura do pé direito? (distância do solo ao teto) - Quantas portas e janelas nós temos? - As janelas recebem sol direto? Da manhã ou da tarde? Tem cortina nas janelas? Os vidros ficam à sombra? - Quantas pessoas trabalham no recinto? - Os aparelhos elétricos trabalham em regime contínuo; qual a capacidade de cada um? (potência) Para facilitar a escolha do ar ideal, estabelecemos um roteiro de cálculo, denominado: CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA.
7 6 CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA Para facilitar os cálculos, os fabricantes de ar condicionado, costumam publicar tabelas que fornecem o número de Quilocalorias por hora (Kcal/h), necessárias a cada tipo de ambiente. PLANILHA PARA CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA PARA ESCOLHA DE AR CONDICIONADO Exercícios para cálculo de carga térmica a) Dimensionar (escolher) a capacidade de um ar condicionado para refrigerar um escritório com as seguintes características: 1 Área do escritório, 25 m² com pé direito de 3 m. O escritório não é de cobertura, ficando entre andares. 2 Existem 2 (duas) janelas com cortinas recebendo sol da manhã, cada janela tem área de 2 m². 3 No escritório trabalham 4 pessoas.
8 4 Existem 2 (duas) portas. Cada porta tem área de 2 m². 7 5 Máquinas e equipamentos de uso contínuo, com suas respectivas potências. 2 computadores com 60W cada 1 minigeladeira com 70W 6 lâmpadas de 60W cada 1 faz com 20W Cálculo da carga térmica: 1) Recinto (ESCRITÓRIO) VOLUME DO AR INTERNO ÁREA X PÉ DIREITO 25 m² X 3 m = 75 m³. TABELA RECINTO: Para 75m³ entre andares temos Kcal/h. 2) JANELAS ÁREA DAS JANELAS 2 Janelas x 2 m² = 4 m². Tabela Janelas com cortinas, recebendo sol da manhã, temos: Janelas = 640 Kcal/h 3) Nº de Pessoas: As pessoas, dissipam energia, seu metabolismo mantém-se com a temperatura corpórea de 36ºC. Como temos 4 pessoas, a TABELA indica: 4 pessoas = 500 Kcal/h 4) Nº de Portas Temos no escritório 2 portas com 2 m² cada uma Área das portas 2 x 2 m² = 4 m² TABELA = 500 Kcal/h 5) Cálculo da potência dissipada pelos equipamentos elétricos 2 computadores 2 x 60W = 120W 1 minigeladeira 1 x 70W = 70W 6 lâmpadas 6 x 60W = 360W 1 FAX 1 x 20W = 20W TOTAL = 570W TABELA APARELHO ELÉTRICOS: (COMO A TABELA NÃO PASSA DE 500W, TEMOS: 500W => 450 Kcal 100W => 90 Kcal
9 600W => 540 Kcal 8 TOTAL DA CARGA TÉRMICA RECINTO 1200 JANELAS 640 PESSOAS 500 PORTAS 500 APARELHOS 540 TOTAL Kcal/h Para facilitar a escolha do ar, transformamos Quilocaloria (Kcal) em BTU. 1 Kcal = 3,92 BTU x 3,92 = BTU s = Escolher no mercado um ar condicionado próximo de BTU s. b) Escolher a capacidade térmica de um ar condicionado para refrigerar uma oficina de reparos de computadores, com as seguintes características: Área de oficina 30 m², altura da oficina 3 m, instalações situadas no andar térreo, com duas janelas sem cortinas, recebendo sol da tarde, cada janela com 2 m². Na oficina trabalham 6 pessoas, que acessam o ambiente através de 2 portas com 2 m² cada uma. A oficina esta equipada com 1 ferro de solda de 200 watts, uma bancada de teste eletrônico de 100W, 8 lâmpadas de 60W cada, um fax 20W, um osciloscópio de 30W, 2 computadores de 60W cada. Solução: Recinto 90 m³ = 1440 Kcal Janelas: 4 m², sol da tarde sem cortina = 1640 Kcal Pessoas: 6 pessoas = 750 kcal Portas: 4 m² = 500 Kcal Ferro de Solda 200W = 180 Kcal Bancada de Teste 60W = 45 kcal Lâmpadas 8 x 60 = 480W = 450 Kcal FAX = 30W = 45 Kcal 1 osciloscópio 30W = 45 Kcal 2 computadores 2 x 60W = 120W = 135 Kcal TOTAL: = Kcal EM BTU s TEMOS: 5230 x 3,92 = ,6 = BTU
10 INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO 9 RECOMENDAÇÕES - Demarcar a parede e abrir orifício com medidas próximas das encontradas no aparelho - fazer caixilho e moldura - prever inclinação de 5 mm para caimento da água para o exterior - evitar incidência de raios solares - dar preferência a montagem entre 1,50 a 1,80 m do solo - a fiação deve ser direta do relógio medidor, sem emendas e com disjuntor de 25 a. - o diâmetro do fio será função da distância e corrente (ampéres) solicitada pelo aparelho