Pré instalação ar condicionado split - Art Ar Condicionado
A pré instalação de ar condicionado Split é deixar disponível os componentes necessários para uma futura instalação de ar condicionado, já abordamos os fatores necessários para projetar a infraestrutura de ar condicionado em questão de modelos, sistemas, espaços disponíveis, calculo em Btus e outros fatores que são primordial no principio de um projeto de ar condicionado, agora vamos nos aprofundar passo a passo como realizar a pré instalação de ar condicionado Split.
Preparação para unidade evaporadora lado interno
Antigamente por falta de opção os instaladores de ar condicionado deixavam as tubulações de cobre e drenos alheatório nas paredes, com tudo na hora da instalação do ar condicionado a disposição das tubulações e drenos muitas vezes não se alinhavam com o equipamento, outro agravante era o dreno fora de nível e posição errada, por sua vez tendo que refazer tudo novamente.
Hoje em dia existem no mercado a caixa de passagem para ar condicionado Split é a mais indicada para serviços de pré instalação de ar condicionado Split, fácil instalação, garante um ponto de dreno com precisão e opções para varias direções, outro ponto importante nas caixa de passagem para ar condicionado é o acabamento, caso não queira instalar o ar condicionado no presente momento, poderá cobri-la com gesso ou massa corrida pintar e posteriormente é só reabri-la , só não podemos deixar de marcar o ponto X e Y
A partir das caixas de passagem o ponto de dreno já esta definido, ficando somente direciona-lo em locais como ralos mais próximos com cano pvc 3/4, dica nunca descarrega em locais de mau odores motivo de retornar o mesmo para unidade evaporadora, outro fato importante é quando o ar condicionado trabalha em modo refrigeração é a evaporadora responsável por gerar água, caso use no modo aquecimento fica a condensadora responsável, caso o ar condicionado seja quente e frio neste teremos dois drenos lado interno e externo.
As tubulações frigorígenas de cobre
As tubulações utilizadas na pré instalação de ar condicionado, obrigatoriamente tem que ser de cobre, já foi abordado aqui no site um artigo sobre tubulação de cobre ou alumínio para ar condicionado, outro ponto importante e deixar a espessura adequada em relação a capacidade e sistema do ar condicionado, quero alertar que um ar condicionado Split normal de pequena capacidade 7 a 12.000 btus tem o comprimento máximo especificado pelo fabricante um exemplo é se a tubulação passar dos 12 metros o fabricante não garante a capacidade mencionada no equipamento, neste caso aconselhamos equipamentos de maiores capacidade para compensar a perca ou optar pelos sistemas de ar condicionado inverter, outro fator e crucial é deixar as tubulações estranguladas ou má soldadas, imagina esta tubulação passando em um forro de gesso com tudo terminado, após a instalação ao liberar o fluido do ar condicionado um vazamento por motivo de tubulação má soldada dentro do forro de gesso, existe técnicas especiais para evitar estes transtornos, neste caso seria testar tubo a tubo com nitrogênio.
O Ponto de energia
O ponto de energia para ar condicionado, tem que estar bem dimensionado por motivos agravantes um deles é o risco de incêndio no imóvel, contudo os circuitos para cada equipamento tem que estarem separadamente disjuntores e fios.