MANUAL TÉCNICO CABLOFIL. A solução global. Potência. Dados. Controle de Processos. Eletrocalha aramada de alta qualidade. Exclusiva borda de segurança - PDF
MANUAL TÉCNICO CABLOFIL. A solução global. Potência. Dados. Controle de Processos. Eletrocalha aramada de alta qualidade. Exclusiva borda de segurança
Download "MANUAL TÉCNICO CABLOFIL. A solução global. Potência. Dados. Controle de Processos. Eletrocalha aramada de alta qualidade. Exclusiva borda de segurança"
Maria Júlia Tomé Sabrosa
1 MANUAL TÉCNICO 2011
2 MANUAL TÉCNICO Potência CABLOFIL A solução global Eletrocalha aramada de alta qualidade Exclusiva borda de segurança Sistema de instalação rápida Dados Alto nível de desempenho mecânico e elétrico Controle de Processos 2
3 Aplicações Desenvolvimento Sustentável...04 Resistência mecânica...06 Materiais e tratamentos de superfícies...08 Segurança para indústria alimentícia...10 Compatibilidade eletromagnética...12 Continuidade Elétrica Rede de aterramento...14 Cabos de energia...16 Cabeamento de dados eficiente...18 Cabos de dados de fibra óptica...19 Cabos de dados de cobre...20 Normas e diretrizes...22 Resistência ao fogo...24 Proteção contra fogo - EZ-Path...26 Referências...32 Software para tomada de decisões...33 Especificações
4 Aplicações SETOR TERCIÁRIO INFRAESTRUTURA Hospitais Shopping Centers Escritórios / Hotéis Data Centers / Centros de Tecnologia Museus Escolas / Universidades Aeroportos Estações Túneis Pontes Estádios Telecomunicações INDÚSTRIA PESADA INDÚSTRIAS DE PROCESSAMENTO Minas / Pedreira Siderúrgicas Cimento Petroquímicas Petróleo e gás Geração de energia Químicas / Farmacêuticas Automotiva / Equipamentos Vidro / Madeira / Têxtil / Papel Indústria alimentícia Água e tratamento de resíduos Navios / Plataformas 4
5 Desenvolvimento sustentável Desenvolvimento sustentável, antes, apenas uma preocupação de Legisladores e Governantes, se tornou um fato na vida de todos os investidores da sociedade. Os gerentes de projeto de hoje, seja no contexto industrial, de serviços ou de infraestrutura, devem respeitar o meio-ambiente e considerar o impacto humano de suas ações. Cablofil está plenamente consciente dessas questões e se comporta de forma responsável em todas as suas plantas e estruturas organizacionais. A empresa também estende essa abordagem aos seus parceiros, com intenção de desenvolver um comprometimento duradouro nesta área. GESTÃO DE PLANTA: ISO Sensibilização dos funcionários sobre gestão ambiental nas plantas. Redução da poluição sonora através do uso de salas à prova de som. Garantia de que mais de 50% dos resíduos industriais é reciclado, sem uso de aterro. Manutenção, filtragem e tratamento de gases. Controle do consumo de água sistema de refrigeração fechado. DESIGN DO PRODUTO Saúde e meio-ambiente Aços 100% recicláveis Melhora de 20% no uso de matéria-prima Redução de pegadas de carbono associadas à fabricação e transporte Garantia de tratamento das superfícies de acordo com as Diretivas RoHS MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Melhoria contínua do processo de fabricação ISO 9001 Redução do tempo de instalação e consumo de energia Redução do consumo de eletricidade através da melhoria da ventilação dos cabos 5
6 Resistência mecânica Em primeiro lugar, uma eletrocalha deve atuar como um apoio para cabos eficazes, resistentes e duráveis. O desempenho mecânico de todos os produtos e acessórios é testado, segundo as exigências da Norma Internacional IEC CARGA ADMISSÍVEL PARA ELETROCALHAS A carga admissível declarada nos catálogos representa a carga que a CABLOFIL garante que as eletrocalhas são capazes de suportar. Assume-se que as cargas são uniformemente distribuídas e é dada em dan/m. A norma permite uma deflexão equivalente a 1/100 do intervalo. CABLOFIL impõe um limite mais rígido de 1/200 por razões de segurança e estética. Por exemplo, CABLOFIL voluntariamente limita a deflexão a 10 mm para um intervalo de 2 m, quando a norma permitiria 20 mm. TESTE DE CARGAS: CONFIGURAÇÃO DO TESTE, SEGUNDO A NORMA IEC Cada eletrocalha CABLOFIL foi testada na configuração requerida, com a união situada a uma distância de 1/5 do intervalo. A deflexão é medida no centro do intervalo. A carga prática de segurança (CPS) é então o valor mais baixo entre: A carga que cria uma deflexão igual ao 1/200 do intervalo A carga de ruptura dividida por 1,7, se uma deflexão de 1/200 não for alcançada Carga (kg/m) CF54 PG, EZ, GC Intervalo (mm) Sendo a deflexão proporcional à carga, pode-se calcular a carga admissível para 1/100 dobrando os valores no gráfico para 1/200. CF 54/50 to 100 CF 54/150 CF 54/200 CF 54/300 CF 54/400 to 500 CF 54/600 SEGURANÇA Em caso de sobrecarga crítica, uma estrutura de malha comporta-se como uma maca. CABLOFIL é concebido apenas para apoio de cabos. Em nenhuma circunstância deve ser utilizado como uma passarela ou andaime. CARGA SEGURA PARA SUPORTES Suportes são classificados pela sua carga admissível (em dan). Apoios são classificados por seu torque admissível (em dan.m). Todos os suportes CABLOFIL são testados de acordo com a norma IEC "F" é a carga (em dan) aplicada ao suporte. "d" é a distância entre o eixo do apoio e a carga. "T" é o torque (em dan.m) aplicado ao apoio. Regras de cálculo: F Total = F1 + F2 + F3 < carga admissível do apoio T Total = F1*d1+ F3*d3 F2*d2 < torque admissível do apoio 6
7 P2000 > Exclusivo para CABLOFIL : 25% de economia com o P2000 (intervalo de 2 m em capacidade total). Ao optar por um intervalo de 2 m entre os suportes CABLOFIL, até 25% em material e trabalho pode ser economizado em comparação a um intervalo convencional de 1,5 m. 0.5 m 0.5 m 1.5 m 2 m 2 m 2 m Para obter este resultado, o primeiro intervalo é deliberadamente limitado a 1,5 metros, depois os suportes são posicionados a cada 2 metros. As uniões, portanto, estão sempre a 0,5 m de um suporte, o que está perto do desempenho ideal de 0,4 m. A configuração, associada à qualidade e penetração da soldagem dos fios, garante um intervalo de 2 metros para a gama principal de CABLOFIL (CF54 de 50 a 500 mm de largura). POSICIONAMENTO DAS UNIÕES (CENÁRIO GERAL APLICADO A TODOS OS INTERVALOS) Para conseguir o melhor desempenho da eletrocalha, escolher a união certa é tão importante quanto seu posicionamento. As uniões CABLOFIL foram desenhadas e testadas para fornecer altos níveis de desempenho mecânico e elétrico. Para maximizar o desempenho, siga as recomendações abaixo: Ideal Possível Proibido L/5 L/2 100% de desempenho Para melhores resultados, coloque as uniões a 1/5 ao longo do intervalo. 70% de desempenho Se a união for acoplada a L/2, deve-se aplicar um coeficiente de 0,7 à carga admissível. Nunca coloque o suporte sob a união. LOCALIZAÇÃO DOS SUPORTES Mudança de planos e direções: Posicione os suportes antes que haja alguma deflexão do caminho de eletrocalhas. É recomendado aplicar um suporte à entrada e saída das curvas com ângulos retos. Para as curvas com raios grandes, posicionar um suporte de apoio no centro da curva. 7
8 Materiais e tratamentos de superfície Uma corrosão fora de controle é um problema recorrente de todas as aplicações metálicas e pode levar à redução de desempenho da vida-útil da instalação. As eletrocalhas são normalmente expostas à corrosão atmosférica. O ambiente em que se encontra a eletrocalha é, portanto, um critério preponderante para a escolha do tratamento da superfície ou do tipo de aço. A corrosão atmosférica que afeta metais envolve uma reação química entre o ferro encontrado no aço e o dioxigênio do ar ou água (umidade condensada, chuva ou spray). A reação produz o composto químico Fe(OH) 3, normalmente conhecido como ferrugem. CORROSÃO GALVÂNICA Metal parceiro Metal envolvido Aço inoxidável Níquel Aço inoxidável 0 Níquel 180 Cobre Latão Estanho Aço Alumínio Cromo Zinco Cobre Latão Estanho Aço Alumínio Diferenças em potencial são expressas em millivolts. Abaixo da linha vermelha, o metal envolvido é atacado. Corrosão é o resultado de um fenômeno eletroquímico causado pela diferença de potencial entre metais diferentes, ou entre um metal e suas impurezas, quando eles estão ligados eletricamente. É importante lembrar que este fenômeno lhe garante assegurar a escolha dos melhores suportes, fixadores e terminais de aterramento. Isso também vai assegurar que o tratamento das superfícies é compatível: Cromo Zinco AÇOS REVESTIDOS A proteção galvânica do aço é um procedimento de sacrifício. Ao entrar em contato com o agente oxidante, o zinco transforma-se em hidrocarbonato de zinco (branco) e, dessa forma, protege o aço. Recomendado Possível PG GS EZ GC DC 304L 316L Instalação interna, ambiente normal Instalação externa, ambiente urbano Indústrias químicas, explosivos de nitrato, fotografia, decoração Ambiente marinho, áspero, sulfuroso (fraca concentração) Ambientes ácidos ou alcalinos Ambiente de prod. alimentos Ambiente halogênico PG/GS: Galvanização contínua antes da PG fabricação através do processo Sendzimir GS EN : Norma PG (fios) EN 10327: Norma GS (acessórios) Antes da fabricação, um revestimento de zinco é depositado por imersão contínua sobre as chapas ou sobre os fios de aço. O aspecto das peças é liso e cinzento. EZ Eletrogalvanização após a fabricação Norma EN A eletrocalha, fabricada a partir de fios de aço bruto, é submetida a uma decapagem e depois a uma imersão num eletrólito contendo zinco. A passagem de uma corrente elétrica provoca um depósito de zinco. Obtém-se um aspecto liso, de cor cinzenta ligeiramente azulada, mais ou menos brilhante segundo o teor ph do banho eletrolítico utilizado. A cor e o brilho não têm nenhum efeito negativo ou positivo sobre a resistência à corrosão do revestimento. > Proteção contínua Hidróxido de zinco Eletrocalhas EZ/PG GC 304L 316L Acessórios EZ/GS GC/DC 304L & 316L 316L Ânodo de zinco Cátodo de Ferro Durante o corte das eletrocalhas, o fato de cortar um fio não altera o nível de proteção. O corte efetuado por "alicate Cablofil" garante o transporte da camada de zinco e cria uma camada protetora. 8
9 GC Galvanização a fogo após a fabricação Norma EN ISO As eletrocalhas ou acessórios, fabricados a partir de chapas ou fio de aço bruto, são submetidos a um desengorduramento, a uma decapagem e a uma imersão em banho de zinco em fusão. Toda a peça se encontra coberta por uma grossa camada de zinco. Obtém-se um aspecto cinzento claro, ligeiramente rugoso. OBSERVAÇÃO: As marcas brancas resultantes da formação de hidroxicarbonato de zinco que podem aparecer à superfície não têm qualquer influência sobre a resistência à corrosão. Isto é próprio do princípio da proteção galvânica. DC Dacromet Dacromet é um tratamento baseado em zinco e alumínio. Como não contém cromo VI (hexavalente), cumpre a Diretriz RoHS. Oferece proteção equivalente ao GC e é utilizado para os pequenos acessórios e para parafusaria muito complexos para galvanizar em banho. Epoxy A tinta à base de resinas é aplicada sobre a eletrocalha por pulverização eletrostática e, depois, é cozida em forno. Todas as cores RAL estão disponíveis. Utilizada essencialmente por razões estéticas e para ajudar a identificar rotas de cabos, a resina epóxi apresenta uma boa resistência à corrosão. Carbon steel Stainless steel 316L AÇO INOXIDÁVEL Em ambientes particularmente agressivos, a escolha do tipo correto de aço é mais importante do que o revestimento. CABLOFIL usa dois aços inoxidáveis austeníticos, 304L e 316L, devido aos elevados níveis de resistências à corrosão. Isto é, em parte, resultante de seu baixo teor de carbono ( L significa low carbon [baixo carbono]). Aço inoxidável 304 L 304L Norma EN AISI 304L - X2CrNi Oferece boa resistência à corrosão de água, ambientes normais e produtos alimentícios (exceto mostarda e vinho branco). 316L Aço inoxidável 316 L Norma EN AISI 316L-X2CrNiMo Devido à presença de molibdênio, o aço inoxidável 316L é resistente à corrosão intergranular. Isto o torna particularmente indicado para as indústrias químicas e alimentícias, indústrias de explosivos de nitrato e para ambientes que contêm halogênio (flúor e cloro). > Descontaminação dos aços inoxidáveis Existem duas etapas fundamentais para o tempo de vida útil do produto e, portanto, para a longevidade da instalação: A decapagem com ácido, antecedida de um desengorduramento, elimina os poluentes. A passivação artificial consiste em criar um filme de óxido de cromo sobre a superfície do aço. Os testes de resistência à corrosão envolvendo nevoeiro salino e SO2 (dióxido de enxofre), demonstram a importância dessas duas operações. 800 PG EZ GC L 304L Pickled & passivated 316L Untreated Untreated Pickled & passivated Não tratado Decapado e passivado Não tratado Decapado e passivado x 4 x 5 Números para testes de spray de sal, linha de base 100: EZ A decapagem e a passivação conferem ao aço inoxidável da CABLOFIL um aspecto cinzento muito claro e baço. Todos os produtos de aço inoxidável da CABLOFIL são decapados e passivados. 9
10 Segurança para indústria alimentícia Segurança na indústria alimentícia é fundamental. As linhas de produção devem ser mantidas limpas. Mesmo o menor risco de contaminação pode resultar em perdas operacionais e tem dramática repercussão para a saúde pública e para a imagem de uma empresa. DIRETIVAS HACCP Diretivas HACCP (Do inglês Hazard Analysis Critical Control Point = Ponto de Controle de Análise Crítica de Perigo) definem os métodos e princípios de gestão de segurança alimentar. Todo o processo produtivo é submetido a um programa de análise detalhada e contínua. Cada fase dos processos envolvidos é analisada para identificar os pontos críticos e eliminar os potenciais perigos. SEGURANÇA ALIMENTAR COMPLETA A estrutura CABLOFIL (90% é totalmente aberta), com seus fios arredondados e borda de segurança soldada em T, minimiza o risco de poeira e detritos e restos em superfícies. Instalada na horizontal ou lateral, a visibilidade da CABLOFIL e excelente espaçamento dos cabos torna mais fácil a inspeção da instalação e verificação de sua limpeza. Toda a matéria animal ou crescimento bacteriano pode ser identificado em uma fase precoce. Qualquer contaminação ou proliferação indesejada podem ser eliminadas por sopro, aspiração ou limpeza. Estas medidas podem ser tomadas numa base regular ou após inspeções. Da mesma forma, todos os acessórios CABLOFIL (suportes, espaçadores, uniões) foram concebidos com o objetivo de reduzir a retenção de poeira e detritos. Quando instalada lateralmente, a estrutura CABLOFIL reduz ainda mais a área de superfície onde a poeira e detritos podem se acumular. Passarelas Em esteiras 10
11 UM SISTEMA ADAPTÁVEL Graças à sua vasta gama de produtos e numerosos acessórios sem parafusos, CABLOFIL não requer qualquer ferramenta dedicada e rapidamente se adapta a qualquer método de instalação. Em barris e silos SERVIÇO PREMIUM CABLOFIL é o líder mundial em eletrocalhas aramadas e o método preferido de roteamento das principais indústrias alimentícias. Pode ser entregue de forma rápida e está disponível direto da fábrica ou de distribuidores. Engenheiros especialistas aconselham sobre quais produtos e método de instalação escolher, e podem até mesmo ajudar os usuários finais a projetar uma solução específica.. Soldada em estruturas de máquinas DURABILIDADE GARANTIDA Cablofil possui dois tipos de aço inoxidável de baixo nível carbono (304L e 316L). Estes são decapados e passivados após fabricação, e são facilmente identificados por suas etiquetas coloridas. Essas ligas são altamente resistentes à corrosão associada aos processos ou agentes de limpeza. Como consequência, as instalações CABLOFIL são projetadas para durar mais tempo. 11
12 Compatibilidade Eletromagnética Entender CEM envolve a análise da poluição eletromagnética entre a fonte de interferência e a vítima. FENÔMENO A interferência eletromagnética é emitida por uma fonte que polui uma vítima. A interferência eletromagnética é transmitida por um processo conhecido como união. Um problema de CEM aparece apenas quando os três agentes: fonte, união e vítima estão reunidos. Obter uma boa CEM consiste simplesmente em suprimir ou diminuir a influência de um destes três agentes. Eletrocalhas metálicas com excelente continuidade elétrica integradas à rede equipotencial de aterramento da instalação diminuem o impacto da união e participam assim numa boa CEM da instalação elétrica. AS REGRAS DE OURO Lembre-se da importância de manter cabos de dados e de energia separados.* (Norma EN ) Assegure-se que cabos de diferentes tipos cruzem em ângulos retos. Fonte União Vítima As fontes incluem moduladores de frequência, telefones celulares, relâmpagos, cabos de energia, etc. As vítimas incluem sistemas de TI, dispositivos, cabos de dados, etc. A SOLUÇÃO CABLOFIL Sua estrutura aberta facilita o controle da distância de separação dos cabos por inspeção visual. Sua colocação fácil e sua estrutura metálica garantem uma excelente continuidade elétrica em todos os casos: uniões, curvas, mudanças de nível, passagem por paredes, etc. Sua estrutura aberta diminui os fenômenos de diafonia. TESTES DE CEM Os testes, conduzidos por dois laboratórios independentes e creditados, AEMC Mesures e CETIM, demonstram o desempenho de CABLOFIL para a CEM da instalação elétrica. EXCELENTE Excelente desempenho de CEM. A organização dos cabos pode ser inspecionada visualmente. Assegure-se que a continuidade elétrica está preservada: use eletrocalhas metálicas e uniões. Conecte as eletrocalhas à rede de aterramento (a cada metros). *A Norma EN especifica a distância que deve ser mantida entre os cabos. Isto depende do tipo de cabo de dados, do número de cabos de energia e do tipo de eletrocalha. Do contrário, a distância de 20 cm fornece uma simples e sensata regra do polegar. Para detalhes mais precisos, favor contatar nosso Centro de Suporte Técnico. POSSÍVEL Desempenho semelhante às eletrocalhas, mas escopo limitado para inspeção visual. CUIDADO Não misture cabos de energia e cabos de dados no mesmo compartimento Quando são integradas à rede de aterramento, as eletrocalhas aramadas CABLOFIL ajudam as instalações elétricas a atingir excelentes níveis de CEM. 12
13 CONFIGURAÇÃO DO 1º TESTE Cabo de dados em um campo eletromagnético externo Um cabo de dados (UTP categoria 5e), colocado numa câmara anecoica isolada, é submetido a um forte campo eletromagnético gerado artificialmente, simulando interferência eletromagnética. Cada eletrocalha aterrada é submetida ao seguinte teste: Cabo sem eletrocalha (para comparação) Cabo em CABLOFIL Cabo em chapa perfurada CONFIGURAÇÃO DO 2º TESTE Cabos de dados junto a um cabo de energia Um cabo de dados UTP categoria 6, colocado numa câmara anecoica isolada, é submetido a um campo eletromagnético gerado por um cabo de energia. Os parâmetros seguintes são estudados: Aterramento da eletrocalha Distância de separação: 0, 10, 20, 30 cm Tipo de eletrocalha: aramada, perfurada e lisa Eletrocalhas separadas Tipo de eletrocalhas comuns com ou sem separador Como resultado, um total de 118 configurações são testadas. Cabo em CABLOFIL com revestimento Cabo em conduto com revestimento Geração de interferência eletromagnética por injeção de corrente no cabo de energia. Medição da interferência gerada no cabo de dados. Comparação do impacto de 3 das 118 configurações Interferência dentro do cabo em dbuv > Resultados e interpretações Uma simples comparação de medidas nas diferentes configurações de eletrocalhas (aramada e chapa perfurada, com e sem tampa), quantifica o papel da eletrocalha em termos de CEM. Estes testes demonstram que não há diferença significativa no efeito "gaiola de Faraday" oferecido pela eletrocalha aramada ou em chapa perfurada. Estes testes mostram que é fundamental: Utilizar uma eletrocalha Aterrar a eletrocalha Utilizar uma tampa, se necessário Frequência > Resultados e interpretações Esta 2ª série de testes confirma o efeito atenuador das eletrocalhas metálicas (aramadas ou chapa perfurada). Estes testes confirmam que para obter a uma boa CEM, é preciso: Utilizar uma eletrocalha metálica Aterrar a eletrocalha Estes testes indicam a importância dos critérios seguintes: Assegurar as distâncias máximas de separação Utilizar duas eletrocalhas diferentes para energia e dados Utilizar um septo divisor quando compartilhar sistemas de contenção Eletrocalhas não metálicas (PVC, materiais compostos) são ineficientes contra interferência eletromagnética Nunca colocar cabos de energia e cabos de dados no mesmo compartimento fechado. 13
14 Continuidade Elétrica Fundamental à segurança das pessoas e dos bens, a continuidade elétrica contribui também para a correta CEM de uma instalação elétrica. DEFINIÇÃO A continuidade elétrica de um sistema é sua capacidade de conduzir corrente elétrica. Cada sistema caracteriza-se pela sua resistência R. Se R = 0 Ω, o sistema é um condutor perfeito. Se R é infinita, o sistema é um isolante perfeito. Quanto menor a resistência de um sistema, melhor será sua continuidade elétrica. IMPORTÂNCIA DE UMA EXCELENTE CONTINUIDADE ELÉTRICA Colocar o mesmo potencial elétrico em cada elemento das eletrocalhas permite evitar as eventuais correntes de fuga e portanto: Assegura a segurança das pessoas e bens: evitando qualquer risco de eletrocussão. TESTADA PARA CONTINUIDADE ELÉTRICA Eletrocalhas CABLOFIL Testes comprovam que as eletrocalhas da CABLOFIL cumprem as exigências da norma IEC 61537, que estipula que a resistência máxima de uma eletrocalha não deve ser maior do que 5 m Ω/m. CABLOFIL uniões A norma IEC impõe à união uma resistência máxima de 50 m Ω. O teste consiste em fazer passar uma corrente elétrica dentro do sistema (eletrocalha + uniões) e a medir a resistência da união. Configuração do teste Sem uniões = PERIGO Uniões = SEGURO <1mΩ Contribui para a correta CEM de uma instalação: dissipando correntes de ruído gerado pela interferência. Interferência eletromagnética A estrutura metálica da eletrocalha absorve uma parte da interferência eletromagnética e a transforma em corrente de ruído. RESULTADOS DOS TESTES 0,82 m Ω em média para as uniões CABLOFIL. 50 a 80 vezes melhor do que a exigência normativa. Todas as uniões CABLOFIL são testadas e são conformes. Os resultados completos destes testes estão disponíveis mediante pedido junto ao nosso serviço técnico. Favor observar que as eletrocalhas metálicas revestidas por epóxi não conduzem corrente elétrica. 14
15 Rede de Aterramento Aterrar uma instalação é fundamental para a segurança das pessoas e dos bens materiais. Além disso, contribui ativamente para a CEM. DEFINIÇÃO A rede de aterramento é constituída pelo conjunto das partes metálicas de um edifício ligadas entre elas. Incluem vigas, condutos, eletrocalhas, estruturas metálicas ou dispositivos. Todos os elementos que devem estar ligados entre si para assegurar a equipotencialidade da rede de aterramento. Condutor de proteção Aterramento VANTAGENS DE UMA REDE DE ATERRAMENTO EQUIPOTENCIAL A rede equipotencial de aterramento funciona como um sistema de condutos, eliminando as eventuais correntes de fuga e as correntes parasitas à terra. Isto permite: Proteger as pessoas e os bens Obter um nível de CEM satisfatório CABLOFIL INTEGRADO NA REDE DE ATERRAMENTO Para tirar proveito das vantagens de segurança e de CEM, eletrocalhas metálicas devem estar conectadas à rede de aterramento a cada 15 metros. Para um comprimento inferior a 15 m, é preciso ligar ao aterramento o final de cada eletrocalha. Qualquer circuito elétrico assim formado pela eletrocalha deve ser fechado para ajudar a remover qualquer corrente de fuga ou de ruído que possam surgir. Papel do condutor de proteção: O condutor de proteção fornece um meio simples e eficaz de conectar a eletrocalha a terra. Condutor a terra Vara para aterramento ACESSÓRIOS DEDICADOS Em primeiro lugar, o instalador deve determinar a seção transversal do condutor de proteção. CABLOFIL dispõe de uma ampla gama de acessórios dedicados: Grifequip: conector em alumínio permitindo um aterramento simples e econômico. Usado para condutores de proteção com seção transversal entre 6 e 35 mm 2 Grifequip 2: fácil de instalar e equipado com um fixador duplo para condutores de proteção com seção entre 6 e 35 mm 2 Terminal bimetálico: conector bimetálico para um aterramento seguro e durável. Usado para condutores de proteção com seção transversal de 16, 35 e 50 mm 2 Suporte de terminal + terminal bimetálico: para um aterramento de acordo com as especificações mais exigentes. 15
16 Cabos de energia Transmissão de eletricidade gera perda de energia na forma de calor. Melhorando a dissipação de calor dos cabos de energia, pode-se realizar uma economia significativa. A estrutura aberta da CABLOFIL maximiza a ventilação e, consequentemente reduz os custos de instalação e operacionais. AVALIAÇÃO Quando percorrido por uma corrente elétrica, o núcleo do cabo de cobre ou alumínio aquece. O calor dissipado, conhecido como efeito Joule, é causado pela resistividade do material (capacidade de resistir à passagem de uma corrente elétrica). Essa resistividade aumenta com a temperatura. Se confinado, o calor dissipado vai aumentar a temperatura ambiente, aumentando assim a resistividade e resistência. Para permitir que a corrente continue percorrendo os cabos, mais energia terá de ser fornecida, com mais energia sendo desperdiçada. A resistência R de um condutor (cabo) é proporcional a resistividade do material, baseado na seção (S) e no comprimento (L). R = x L S Potência P dissipada pelo efeito Joule: P = R * I², onde I é a intensidade da corrente. A resistividade do cabo aumenta com a temperatura. SOLUÇÕES Aumentar a seção dos cabos para reduzir a resistência Ventilar os cabos para reduzir o aquecimento Como 90% de sua estrutura é aberta, CABLOFIL é a solução mais próxima de cabos ao ar livre, em muitos casos as normas não fazem diferença entre os dois. A Norma Internacional IEC oferece conselhos práticos para definir a seção dos cabos, dependendo de como eles serão instalados. AVALIAÇÕES DE ECONOMIA DE ENERGIA Os seguintes testes foram conduzidos em Bureau Veritas - LCIE para comparar o efeito de diferentes sistemas de eletrocalhas no desempenho dos cabos. Os cabos são alimentados com uma corrente constante. O consumo de energia é comparado para as diferentes configurações. Os resultados do teste mostram que consumo difere significativamente entre os sistemas abertos e fechados. O gráfico abaixo mostra como a escolha do sistema pode afetar o consumo excessivo de eletricidade (em até 37%). 120% 100% 80% 60% Perdas de energia causadas pelo efeito Joule, comparado com CABLOFIL 100 % 96 % 91 % 78 % 77 % Energia útil Energia perdida 63 % 63 % Diagrama de Desempenho de Energia 40% 20% 0% -20% -40% -60% Cablofil - 4 % Elet. perf % Cablofil com tampa - 22 % - 23 % Elet. perf. com tampa Canaleta plástica - 37 % - 37 % Eletroduto Eletrocalha Metálico lisa com tampa 16
17 Apesar dos equipamentos de proteção elétrica da rede, transmissão de energia sempre apresentará riscos para pessoas e bens. CABLOFIL é capaz de gerenciar estes riscos com suas eletrocalhas de alto desempenho. CURTO-CIRCUITOS Um curto-circuito ocorre quando uma conexão é acidentalmente estabelecida entre dois pontos em um circuito elétrico em tensões diferentes. Apresenta um risco para a propriedade e as pessoas. Dependendo de onde ele ocorre, correntes muito altas podem ser geradas, que muitas vezes provocam um incêndio. As principais causas de curto-circuitos são as seguintes: Danos aos materiais isolantes, como resultado do desgaste ou impacto mecânico Condutores partidos Elementos condutores caindo ou entrando em contato com o circuito TESTES DE CURTO-CIRCUITO Os testes foram realizados em um laboratório independente reconhecido (DAMSTRA) e em conformidade com a norma EN (2003), a fim de validar a resistência mecânica CABLOFIL ao estresse gerado por um curto-circuito. Um curto-circuito inicial é gerado durante os testes, criando mútuas repulsões eletromagnéticas entre os cabos de alimentação. A eletrocalha é então submetida ao estresse mecânico significativo por um curto período (aproximadamente um segundo). O processo é repetido, a fim de mostrar que CABLOFIL está estruturalmente intacta e capaz de suportar outro curto-circuito. Como medida final, testes adicionais são realizados em um ambiente úmido para verificar se os cabos estão totalmente intactos. Os vários testes são executados com três níveis sucessivos de corrente de curto-circuito: 70 KA, equivalente a uma força repulsiva de 1300 dan 100 KA, equivalente a uma força repulsiva de 2700 dan 130 KA, equivalente a uma força repulsiva de 4500 dan Material usado: 3 m de CF105/450, união a 1/5 do intervalo, 5 uniões rápidas e um apoio com intervalo de 1,5 metros. Configuração do sistema: 3 cabos de energia unifilar, 38 mm de diâmetro, são presos a cada 600 milímetros usando abraçadeiras. Tampa de isolamento Núcleo de cobre ou alumínio Estojo Antes do teste Durante o teste Depois do teste CONCLUSÃO Os testes revelaram que a eletrocalha aramada não demonstra deformações permanentes, Classe Intensidade sua malha estrutural é capaz de absorver o estresse físico gerado pela alta corrente de 70 ka curto-circuito. Os cabos permaneceram intactos em suas posições originais e a disponibilidade da rede foi 100 ka mantida. 130 ka Vídeo disponível em Classe 1 Classe 2 17
18 Cabeamento de dados eficiente A fim de gerenciar instalações de dados e dominar sua complexidade, é necessário ter cabeamento de alto desempenho que tenha capacidade de evoluir. Com as normas em mente, CABLOFIL ajuda a projetar, organizar e estruturar uma grande variedade de sistemas de cabeamento, garantindo a segurança do sistema. SEGURANÇA E INTEGRIDADE DOS DADOS Para preservar a integridade da transmissão de um cabo de dados, seu revestimento deve ser respeitado, assim como a geometria da sua seção. Da mesma forma, só devem ser submetidos a estresse mecânico limitado durante os trabalhos de instalação. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA INSTALAÇÃO A visibilidade da CABLOFIL facilita a identificação, organização e monitoramento de redes. É fácil ver e alcançar o espaço disponível para a adição de novos cabos. Os cabos devem ser colocados, ao invés de arrastados, na eletrocalha. A utilização de acessórios dedicados (por exemplo, FAS-ROLLER), combinada com a borda de segurança soldada em T CABLOFIL e fios arredondados, reduz o risco de torção e ruptura. Se agrupados ou deitados, os cabos não devem ser amarrados com muita força e não devem ser usadas ferramentas. CABLOFIL recomenda os sistemas FASTIE ou CABLOGRIP. Devido à sua flexibilidade natural, CABLOFIL é capaz de suportar o raio de curvatura especificado pelo fabricante do cabo. O DEV100, placa de saída de cabo, garante que o raio de curvatura do cabo é respeitado. A estrutura metálica da eletrocalha e sua perfeita continuidade elétrica, combinada com uma alta qualidade de aterramento, oferece proteção eficaz contra interferência eletromagnética. O uso de etiquetas de identificação ou o de revestimento de epóxi nas eletrocalhas ajuda a identificar as rotas de cabos e permite a atualização de redes com maior rapidez. GERENCIAMENTO DE CUSTO As soluções econômicas de CABLOFIL e os produtos de instalação rápida podem ser usados em qualquer configuração (pisos elevados, forros falsos e racks) e, além disso, a adaptabilidade do sistema aberto reduz os custos de manutenção. 18
19 Cabos de dados de fibra óptica O desenvolvimento da fibra óptica é um resultado direto do crescimento da demanda por transmissões rápidas de dados entre diferentes terminais. Graças à sua imunidade à interferência eletromagnética e suas características de transmissão de sinais, fibras ópticas são o suporte ideal para transmissão de dados em alta velocidade. DEFINIÇÃO A fibra óptica é um cabo de vidro muito fino no centro do qual viaja um fluxo luminoso, que encaminha os dados digitais. O fator de transmissão de uma fibra óptica, dado em decibéis (db), define sua qualidade de transmissão dos dados. TIPOS DE FIBRA ÓPTICA > Fibra óptica monomodo O núcleo é muito fino e permite uma propagação do fluxo luminoso quase em linha reta. Este tipo de fibra é frequentemente utilizado para os serviços de telecomunicações, ligações seguras sobre longas distâncias (vários quilômetros) e em backbones (um termo utilizado para se referir ao centro nervoso da rede de alta velocidade). Categorias Diâmetro Rendimento Largura OS1 9/125 μm 10 Gbits/s 25 Gbits.km > Fibra óptica multimodo com salto de índice O núcleo é mais largo em relação ao revestimento. Este tipo de fibra é eficaz nas curtas distâncias, mas pouco utilizado. > Fibra óptica multimodo com gradiente de índice O núcleo e o revestimento constituem camadas de vidro sucessivas. É muito utilizada em médias distâncias, redes locais e encaminhamentos principais em edifícios. Categorias OM1 OM2 OM3 Diâmetro 62.5/125 μm 62.5/125 μm, 50/125 μm 50/125 μm COMPONENTES DE UM CABO DE FIBRA ÓPTICA Ondas ópticas se espalham ao longo da cobertura do núcleo óptico feita de sílica, quartzo derretido ou plástico. O diâmetro do núcleo varia de 50 μm a 200 m. Revestimento de proteção Núcleo óptico Revestimento primário Revestimento óptico O revestimento óptico garante que as ondas ópticas permaneçam no núcleo. O raio de luz se espalha na medida em que é repetidamente refletido Raio de luz contra as barreiras formadas pelo revestimento óptico. O revestimento de proteção, normalmente uma camada de plástico com espessura entre 25 e 1000 microns, fornece as excelentes propriedades mecânicas da fibra. VANTAGENS Método mais confiável e seguro de transmissão Alta velocidade de transmissão de dados, até 100 Gb/s Baixa redução de sinal: suporta transmissão em longas distâncias (fibra multimodo) Imunidade contra interferência eletromagnética Nenhuma radiação eletromagnética Ligação discreta, 100% segura Resistência à corrosão Rendimento 100 Mbits/s para 1Gbit/s 1 Gbit/s 10 Gbits/s Largura para 850 nm 200 MHz.km 500 MHz.km 1500 MHz.km Largura para 1350 nm 500 MHz.km 500 MHz.km 500 MHz.km 19
20 Cabos de dados de cobre O desenvolvimento de tecnologia de cabo de comunicação está mudando rapidamente e o uso de redes de alta velocidade está crescendo exponencialmente. CABLOFIL é aceita como o suporte ideal para cabos de comunicação de cobre (cabos coaxiais e pares trançados). NOVOS PADRÕES PARA NOVO DESEMPENHO A categoria caracteriza o nível de desempenho de um único componente, como um cabo, conector ou mesmo um condutor. Por exemplo, um cabo será etiquetado como Cat. 6 se passar nos testes exigidos para aprovação da Categoria 6. A classe caracteriza o nível de desempenho de uma combinação que envolva mais de um componente (ex. cabo + conector). Desta forma, a classe define o nível de desempenho de uma instalação em vez de fornecer informações sobre um componente. Categoria Classe Rendimento Frequência Cat. 5 D 100 Mbits/s 100 Mhz Cat. 5e D 100 Mbits/s 155 Mhz Cat. 6 E 1 Gbit/s 250 Mhz Cat. 6a Ea 10 Gbits/s 500 Mhz Cat. 7 F 10 Gbits/s 600 Mhz Cat. 7a Fa 10 Gbits/s 1000 Mhz Quando compilar especificações, é melhor especificar o tipo de aplicação desejada, bem como a categoria dos componentes a serem instalados. CABO COAXIAL Econômicos e fáceis de manipular, os cabos coaxiais classificados são utilizados em aplicações de dados, indústrias e instrumentação para transmitir rápidos sinais digitais em baixo nível. PAR TRANÇADO Este tipo de cabo é mais comumente usado para aplicações de telefonia e dados em redes de áreas locais. Os pares, dois fios de cobre mesclados, são isolados um do outro por plástico e colocados em um estojo. U/UTP: Par Trançado sem blindagem Pares trançados em um revestimento não classificado. Os mais usados em todo o mundo e também os mais baratos F/UTP: Par Trançado Envolvido Pares trançados em um revestimento classificado. Mais usados na França S/FTP ou S-STP: Par Trançado Blindado Classificado Pares trançados classificados em um revestimento classificado. Principalmente usados na Alemanha. A classificação dos cabos FTP e SFTP só será eficaz contra interferência eletromagnética se as duas extremidades estiverem conectadas à terra. Estojo protetor Trança de metal Dielétrico Núcleo de cobre 20