Como utilizar o QiIncêndio de acordo a NPT 022 do estado do Paraná – QiSuporte
18 de maio de 2020 15:15
A Norma de Procedimentos Técnicos - NPT 022 do estado do Paraná solicita que os projetos de combate a incêndio utilizem hidrantes com jato regulável. O programa tem disponível no cadastro este tipo de hidrante, no entanto o projetista inicialmente deve escolher o fabricante de quem será utilizado o esguicho e caso necessário realizar ajustes no cadastro de peças para adequar o cadastro de acordo com a peça escolhida.
Esta situação é necessária, pois na região existem diversos fabricantes que efetuam considerações próprias e valores próprios para determinar o valor de diâmetro do esguicho utilizado para cálculo da rede e alcance de 10 metros do jato horizontal.
Valores baseados na Tabela 1 da NPT022 atualizada pela Portaria do CCB nº 002/15.
Embora o programa já possua definidos os diâmetros dos esguichos dos hidrantes com jato regulável em seu cadastro de peças, para o estado do Paraná recomenda-se cadastrar um nova peça conforme o procedimento indicado abaixo, definindo o diâmetro do esguicho em função do fabricante escolhido.
Na peça copiada altere o valor no campo "Diâmetro do esguicho", destacado na imagem a seguir.
O programa criará uma peça de usuário, em que é possível efetuar diversas alterações. Para mais informações sobre o cadastro de peças sugerimos a leitura do artigo Como cadastrar uma nova peça no QiBuilder.
Tal informação sobre o hidrante utilizado e fabricante deverá ser apresentada no memorial e possivelmente será considerada no momento de aprovação do projeto de hidrantes.