CRITÉRIO DE PROJETO CP 015 DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE - PDF Free Download
Download "CRITÉRIO DE PROJETO CP 015 DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE"
Lúcia Desconhecida Valgueiro
1 CRITÉRIO DE PROJETO CP 015 DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE
3 CRITÉRIO DE PROJETO DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Código Página Revisão Emissão CP 015 I 1 JAN/2004 APRESENTAÇÃO A rede de distribuição aérea econômica, denominada DAE, com sua padronização definida pelo PE-038, é um sistema desenvolvido especificamente para atendimento às localidades de baixa-renda, ou ainda aquelas consideradas como aéreas de grande incidência de consumo irregular (não medido) de energia. Desta forma, trata-se de sistema de distribuição exclusivamente desenvolvido para atendimento de clientes monofásicos, atendidos pelo PIMT - Projetos de Investimentos de Medidas Técnicas. O presente CP 015 cancela e substitui o CP 013 Elaboração: Antônio Ribamar Melo Filgueira - DNORM José Deusimar Ferreira - DNORM Colaboradores: Carlos Roberto Rebouças DEMEF Fermin Rivera - DPIMT José Vinicius Maciel DPIMT Luis Ricardo Quitanilla DPIMT Raimundo Ivan DEMEF Roberto Nascimento Alves - DPIMT Apoio: Pedro Paulo Menezes Neto DNORM Ítalo Romeiro Wanderley - DNORM
4 CRITÉRIO DE PROJETO DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Código Página Revisão Emissão CP 015 I 1 JAN/2004 INDICE 1 OBJETIVO CAMPO DE APLICAÇÃO PROJETO ROTEIRO PLANEJAMENTO BÁSICO CONDUTORES REDE DE MT (MÉDIA TENSÃO) REDE SECUNDÁRIA ESTRUTURA DE FIXAÇÃO ESTRUTURA PARA REDES DE MT ESTRUTURAS PARA REDES DE BT POSTEAÇÃO TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA MT PROTEÇÃO CONTRA SOBRE-CORRENTE AFASTAMENTOS MÍNIMOS DAS REDES DE MT E BT ATERRAMENTO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RAMAIS PARA LIGAÇÃO DE CONSUMIDORES SIMBOLOGIA CONSIDERAÇÕES GERAIS...6 ANEXO - OS DESENHOS PADRÕES DO DAE...7
5 CRITÉRIO DE PROJETO Código CP 015 DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Página Revisão Emissão 1/21 1 JAN/ OBJETIVO Fixar os critérios básicos para elaboração de projetos de redes de distribuição aérea econômica, de modo a garantir as condições necessárias a um adequado fornecimento de energia elétrica. São definidos, entre outros, os critérios básicos para dimensionamento e aplicação de condutores, postes, transformadores, dispositivos para proteção em média e baixa tensão, bem como a metodologia para elaboração e apresentação do projeto e construção de rede atendida pelo PIMT. 2 CAMPO DE APLICAÇÃO A rede de distribuição aérea econômica, denominada DAE, é um sistema desenvolvido para atendimento às localidades de baixa-renda, ou ainda aquelas consideradas como aéreas de grande incidência de consumo irregular (não medido) de energia. Desta forma, trata-se de sistema de distribuição desenvolvido para atendimento de clientes monofásicos exclusivamente atendidos pelo PIMT. 3 PROJETO 3.1 Roteiro A elaboração de projetos de redes de distribuição aérea econômica obedecerá, de uma forma geral, ao estabelecido neste CP e as seguintes Normais Técnicas em suas últimas revisões: a) Critérios de Projetos CP-01 Rede de Distribuição Aérea Urbana b) Padrões de Estruturas PE-031 Rede Primária de Distribuição Aérea Urbana e Rural PE-038 Rede Secundária de Distribuição Aérea Convencional e Econômica em Cabos Préreunidos e Concentricos c) Padrão de Material PM-01 Padrão de Material PM-02 Padrão de Material para Orla Marítima d) Decisões Técnicas DT Alterações nos Critérios de Projetos e Padrões de Estruturas DT Proteção Secundária DT Utilização de Materiais em Rede Aérea de Distribuição 3.2 Planejamento Básico Os projetos devem atender a um planejamento básico dentro da expectativa de crescimento de cada localidade. Tal planejamento consiste na análise das condições locais envolvendo grau de urbanização, dimensões dos lotes, tipo de ocupação, tendências regionais, taxa de crescimento, dados de carga, etc. Os projetos devem ser elaborados de acordo com o planejamento do sistema elétrico existente para a área em estudo. 4 CONDUTORES 4.1 Rede de MT (Média Tensão) Condutores Padronizados Ficam padronizados os condutores de alumínio nu 4 AWG-CAA e de cobre nu 25mm², indicados na Tabela 1, e sua escolha é função do local de aplicação, conforme DT-042.
6 CRITÉRIO DE PROJETO DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Código Página Revisão Emissão CP 015 2/21 1 JAN/2004 Tabela 1 - Características Elétricas dos Condutores BITOLA AMPACIDADE Rx Xl Alumínio Cobre (A) Ω/KM Ω/KM 4 AWG ,5972 0, mm² 176 0,9830 0, Traçado da Rede Preferencialmente é construída uma linha tronco trifásica de MT, com derivações bifásicas. As derivações podem ser trifásicas unicamente no caso em que um ou mais clientes situados em ruas transversais solicitem este tipo de fornecimento. 4.2 Rede Secundária Condutor Padronizado Fica padronizado o cabo de cobre concêntrico bipolar, isolado para 0,6/1kV, especificado na ET-207 com as características indicadas na Tabela 2, ou o cabo pré-reunido monofásico, conforme Tabela 3 Tabela 2 Características dos Cabos Concêntricos: Seção Nominal Formação do Condutor fase Espessura do isolamento (mm) Diâmetro externo Peso total aproximado Carga de Ruptura (mm²) (fios) interno externo (mm) (kg/m) (dan) 1x10(10) 7x1,35 1,0 1,2 9,8 ± 0,3 0, Tabela 3 Características dos Cabos Pré-reunidos Cabo Pré-reunido Diâmetro Externo do Cabo Isolado (mm) Corrente Carga de Ruptura Queda de Tensão (mm 2 ) Fase Neutro (A) (dan) KVA/ 100m Cobre 1x16+1x16 7,05 7,42 (cobre duro) ,557 Alumínio 1x25+1x25 8,80 9,00 (liga Alumínio) , Comprimento Máximo do Circuito Secundário Comprimento máximo da BT para a rede DAE está definido em função da queda de tensão, devendo ter o comprimento máximo, para cada lado do transformador, de 120 metros quando se utilizar cabo concêntrico. Quando se utilizar cabo pré-reunido monofásicos, este comprimento máximo pode chegar até 400 metros desde que a queda de tensão não ultrapasse a 6%. 5 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 5.1 Estrutura para Redes de MT As estruturas primárias estão Padronizadas no PE 031: 5.2 Estruturas para Redes de BT As estruturas secundárias devem estar conforme PE Fica padronizada a estrutura S2 no poste do transformador, conforme desenho em Anexo Ficam padronizadas as estrutura secundária S2.S2C para os postes intermediários e a estrutura S2.S1C para as postes finais de rede Os isoladores inferiores sustentarão a rede de BT, e os superiores os ramais para ligação de consumidores.
7 CRITÉRIO DE PROJETO DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Código Página Revisão Emissão CP 015 3/21 1 JAN/ Cada isolador superior sustentará no máximo 4 (quatro) ramais para ligação de consumidores Deve ser instalada uma caixa de proteção e derivação em todos os postes que contenham transformador, nos demais postes onde houver ligação de consumidores e iluminação pública, instalar caixa de derivação, onde são conectados todos os ramais para ligação dos mesmos. O esquema de ligação dos condutores nestas caixas está no desenho em Anexo Quanto for necessário ligar mais de 8 (oito) consumidores em um único poste, acrescentar armação secundária suficiente A rede de BT e os ramais para ligação dos consumidores são fixados nos isoladores por intermédio de alça preformada, devendo ser previsto folga necessária destes condutores de forma a não dificultar sua conexão às caixas de proteção e derivação ou à de derivação. 6 POSTEAÇÃO 6.1 O poste utilizado deve ser de concreto duplo T. 6.2 Para as redes em MT ou em MT + BT são utilizados postes de 10,5 metros de comprimento. 6.3 Para as redes em BT são utilizados postes de 9 metros 6.4 Os Transformadores devem ser instalados em postes 300/10,5 6.5 O vão máximo é de 40 metros para as redes de BT ou MT + BT. 6.6 O vão máximo é de 80 metros para as redes de MT. 7 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO 7.1 Fica padronizado os transformador monofásico - 2 buchas de MT, de 10 kva. 7.2 Em cada transformador deve ser instalada uma caixa de proteção e derivação, que deve ser conectada às buchas de BT do transformador através de condutores concêntricos iguais aos da rede de BT 1#10(10)mm², ou pré-reunidos monofásicos. Os detalhes de montagem estão no desenho em Anexo I. 7.3 O carregamento inicial dos transformadores é da ordem de 80%. 7.4 Devem ser projetados transformadores de 10kVA. 7.5 O transformador deve ser projetado para atender no máximo a 20 consumidores. 7.6 A capacidade máxima do disjuntor do consumidor deve ser de 40A. 7.7 O disjuntor a ser utilizado deve ser de acordo com a Tabela 4 abaixo Tabela 4 Características do disjuntor para proteção secundária do transformador Transformador Corrente do Disjuntor Capacidade de interrupção (ka) Tensão nominal (kva) (A) Simétrica Assimétrica (Vca) O dimensionamento do disjuntor do consumidor, deve ser de acordo com a NT A necessidade de instalação de proteção superior a 40A em caixas de medição de consumidores, implicará na substituição da rede DAE por rede de BT convencional (préreunida) Atenção especial deve ser dada para escolha das fases da rede de MT que alimentam os transformadores, quando forem instalados em redes trifásicas. Estes devem ser conectados as fases menos carregadas.
8 CRITÉRIO DE PROJETO Código CP 015 DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Página Revisão Emissão 4/21 1 JAN/ DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO PARA MT 8.1 Proteção contra sobre corrente Devem ser instaladas chaves fusíveis, conforme PM 01, em todos os ramais e nos transformadores Os transformadores instalados em ramal cujo comprimento não ultrapasse a 300 metros, e em quantidade nunca superior a 3 transformadores neste ramal, não necessitam de chave fusível, na estrutura do transformador, ficando sua proteção, com chave fusível, na derivação deste ramal Devem ser utilizados os seguintes elos-fusíveis: Transformador monofásico de 10 kva - 2 buchas de MT - 13,8kV. Elo de 1H Ramal com transformadores monofásicos - 2 buchas, Conforme Tabela 5 abaixo Tabela 5 Elos Fusíveis kva instalado Até 40 Até 80 Sistema de 13,8kV Elo 3K 6K 9. AFASTAMENTOS MÍNIMOS DAS REDES DE MT E BT Tabela 6 Distância Vertical Mínima entre Condutores e o Solo Tensão de Fornecimento E(V) Distâncias Mínimas (mm) Natureza do Logradouro E 600V 600 < E 15000V Rodovias Ruas e avenidas Entradas de prédios e demais locais de uso restrito a veículos Ruas e vias exclusivas a pedestres Ferrovias (*) (*) Em ferrovias eletrificadas ou eletrificáveis, a distância mínima ao boleto dos trilhos é de 12 metros. Tabela 7 - Distância Vertical Mínima entre Circuitos na mesma Posteação Circuito em nível inferior Tensão Nominal E (V) Circuitos em nível Superior E 750V Condutores Nus 750V < E 15000V Distâncias mínimas (mm) E 750V Condutores Pré-reunidos 750V < E 15000V Condutores concêntricos E 750V Condutores nus E 750V Condutores E 750V Pré-reunidos 750< E 15000V Concêntricos E 750V Comunicação
9 CRITÉRIO DE PROJETO DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Código Página Revisão Emissão CP 015 5/21 1 JAN/2004 NOTAS: AFASTAMENTOS MÍNIMOS (mm) FIG SÓMENTE SÓMENTE PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO Nº PRIMÁRIO SECUNDÁRIO PRIMÁRIO SECUNDÁRIO A B A B 13,8kV 380/220V 13,8kV 380/220V ) Caso o afastamento vertical entre os condutores e as cimalhas ou telhados dos edifícios exceda as dimensões dadas na Fig.1, não se exige o afastamento horizontal da Fig.4; 2) Na impossibilidade de serem mantidos os afastamento verticais das Fig.2 e 3, exige-se os afastamentos horizontais das Fig.5 ou 6; 3) Caso o afastamento vertical entre os condutores e as sacadas exceda as dimensões das Fig.2 e 3, não se exige o afastamento horizontal da borda da sacada Fig.5 e 6, porém o afastamento da Fig.4 deve ser mantido; 104) ATERRAMENTO Não sendo possível manter os afastamentos especificados neste desenho, todos os condutores cuja tensão exceda a 300V, fase terra, devem ser protegidos de modo a evitar contato acidental por pessoas em janelas, 10.1 sacadas, Devem telhados ser utilizadas ou cimalhas; três hastes de aço cobreado para aterramento de transformadores, páraraios afastamentos e do neutro especificados da rede. neste desenho se aplicam a redes apoiadas em postes; 5) Os 6) Medidas A e B em milímetros.
10 CRITÉRIO DE PROJETO DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Código Página Revisão Emissão CP 015 6/21 1 JAN/ ATERRAMENTO 10.1 Devem ser utilizadas três hastes de aço cobreado para aterramento de transformadores, páraraios e do neutro da rede Deve ser previsto aterramento do condutor neutro, com uma haste de aço cobreado, em todas as estruturas de final de rede secundária e a cada 200metros. 11 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Devem ser utilizadas somente luminárias de 70W com equipamentos incorporados, obedecendo aos critérios da NT-007 Iluminação Pública. 12 RAMAIS PARA LIGAÇÃO DE CONSUMIDORES 12.1 Devem ser utilizados condutores concêntricos de cobre de seção 1x4(4) mm Todos os consumidores devem ser ligados somente na caixa derivação ou na de proteção e derivação 12.3 Todos os serviços a serem efetuados nas caixas de proteção e derivação ou nas de derivação, devem ser precedidos do desligamento da rede de BT, através do disjuntor instalado na caixa de proteção e derivação Devem ser observados os avisos de desligamentos, bem como os demais aspectos de segurança já adotados pela COELCE. 13 SIMBOLOGIA Deve ser utilizada a simbologia apresentada na tabela abaixo, complementada pela existente no CP SIMBOLOGIA PROJETO CADASTRO Caixa de derivação a implantar D 1 Caixa de derivação a retirar D 3 D Caixa de derivação a substituir D 2 Caixa de derivação a implantar PD 1 Caixa de derivação a retirar PD 3 PD Caixa de derivação a substituir PD 2 Cabo de cobre concêntrico 10mm 2 CC10 CC10 Cabo pré-reunido de cobre 16mm2 CMM16 CMM16 Cabo pré-reunido de alumínio 25mm2 AMM25 AMM25 14 CONSIDERAÇÕES GERAIS 14.1 As montagens básicas das instalações para rede DAE estão representadas nos desenhos , , e em Anexo As dúvidas oriundas da aplicação da presente norma devem ser encaminhadas ao Departamento de Normas e Procedimentos.
11 CRITÉRIO DE PROJETO DISTRIBUIÇÃO AÉREA ECONÔMICA - DAE Código Página Revisão Emissão CP 015 7/21 1 JAN/2004 ANEXOS