Padrão entrada está correto? - habitissimo
Alexandre Phéllix perguntou sobre
Alexandre Phéllix replicou... Particular - há 1 año
A adequação do seu padrão deve ser feita da seguinte maneira: Primeiro, é necessário verificar o disjuntor geral da sua entrada de serviço (disjuntor localizado próximo ao medidor da concessionária de energia). Identificando esse disjuntor geral, é necessário avaliar se este está adequado com a carga instalada na sua residência. Se estiver adequado, é necessário avaliar se o cabeamento (e eletroduto) está adequado com o valor do disjuntor geral. Por exemplo, se o seu disjuntor geral for um disjuntor trifásico de 63A, você deve ter um cabeamento de 16mm² em um eletroduto de 19mm (Essas informações você consegue em normas disponibilizadas pela sua concessionária de energia).
Segundo, é necessário identificar se o quadro de cargas da sua casa está bem dimensionado com a carga instalada. É necessário fazer a divisão correta dos circuitos, separando chuveiros, ar condicionado, máquinas de lavar roupa, e outras tomadas de uso específico. Após essa divisão, calcula-se a carga de cada circuito e instala-se o cabo, eletroduto e disjuntor adequado à carga de cada circuito.
No final, você terá uma entrada de serviço dimensionada corretamente, e um quadro de cargas bem dividido e dimensionado, com vários circuitos diferentes.
Vale salientar que o processo de padronização e adequação não deve ser ignorado e deve ser bem executado, para garantir o bom funcionamento do circuito elétrico e oferecer segurança aos moradores. É importante solicitar o auxílio de um profissional.