As membranas filtrantes tem como objetivo a remoção de sólidos soluveis e insoluveis, assim como compostos orgânicos dissolvidos;
Substância inorgânicas;
Sólidos em suspensão, algas e colóides;
Bactérias , vírus e toxinas.
Para cada caso existe diferentes tipos de membranas que deve ser aplicado em função da qualidade de agua/ efluente desejado, do meio específico para cada fins, seja para consumo humano, industriail ou hospitalar.
De moda a que através das tencnologia podemos tornar a água do mar própria para consumo humano e industrial, remover contaminantes no abastecimento de água dos municípios, purificar as águas para as fábricas e residências, e reduzir e recuperar o que é utilizado no processamento industrial e nos usos farmacéuticos.
Estas soluções reforçam o compromisso em fornecer tecnologias avançadas que garantem acesso à água ou efluente de qualidade, buscando cada vez mais eficiencia, preservando sempre o meio ambiente e as condiçoes humanas viabilizando os projetos e custos.
Membranas de Osmose Reversa:
- Tipo de membrana: Compósito de Poliamida de Filme Fino
- Temperatura máxima de operação : 45°C
- Pressão de alimentação máxima: 600 psig (41 bar)
- Pressão diferencial máxima: 15 psig (1,0 bar)
- Faixa de pH, operação contínua : 2 - 11
- Faixa de pH, limpeza de curta duração (30 min.) : 1 - 13
- Valor máximo para o SDI na alimentação : SDI < 5
- Tolerância ao cloro livre: <0,1 ppm
Membranas de Ultrafiltração:
As membranas de Ultrafiltração são de fibra oca resistentes e projetadas para diminuir os requisitos de design e fabricação dos skids de Ultrafiltração. Dentre as suas vantagens estão:
•	Poros de 0.03 mícron para remover bactérias, vírus e substâncias particuladas; remoção de bactéria de 6 log; remoção de vírus de 2,5 log, e garantia para SDI < 2,5 com a devida operação;
•	Fibras de PVDF que oferecem resistência a elementos químicos e infiltração, o que permite que a membrana dure mais e obtenha um desempenho duradouro e persistente;
•	Configuração com fluxo de fora para dentro, que permite a entrada de água de alimentação com valores de SST superiores; ao mesmo tempo, mantém o desempenho confiável do sistema e produz filtração de alta qualidade;
•	Os caps inovadores das extremidades permitem o acoplamento direto dos módulos, tornando desnecessária a tubulação de coleta.