Sistema VRV: aprenda o que é e como funciona | Daikin
27.nov.2019 / PARA EMPRESAS
Comecemos pelo significado da sigla VRV: "Variable Refrigerant Volume" significa em bom português "Volume de Refrigerante Variável".
Logo após desenvolver o VRV, cerca de 3 anos depois, a Daikin lançou o sistema inverter, que viria então complementar o sistema VRV, tornando-o um dos sistemas mais versáteis do mundo quando falamos em conforto térmico.
Mas então qual a definição de um sistema VRV?
De acordo com a ASHRAE (2007) – O termo "Variable Refrigerant Flow" refere-se à capacidade de um sistema HVAC de controlar a quantidade de refrigerante que flui para as unidades internas/evaporadores, que podem ser muitas e de diferentes capacidades e configurações, com controle do conforto de forma individualizada, resfriamento e aquecimento simultâneos em diferentes zonas com recuperação de calor de uma zona a outra.
Podemos melhorar dizendo que para ser um VRV é necessário possuir pelo menos 1 compressor inverter e que o dispositivo de expansão tem de ser válvula de expansão eletrônica localizada nas unidades internas. Some-se a isso que para ser um sistema VRV a comunicação de sinal deverá ser feita apenas por 1 cabo e que, para ser um VRV, é necessário que tenha uma tubulação frigorífica única, onde os evaporadores vão sendo conectados através de uma peça chamada de "Refnet Joint". O número de evaporadores é alto, a flexibilidade idem. A operação de um sistema VRV poderá ser parcial, individual ou total.
Imagine uma instalação de VRV composta de uma unidade condensadora e 16 unidades evaporadoras, de vários tipos, que estão atendendo a um conjunto de salas de escritório.
Logo pela manhã, em um dia quente, o primeiro funcionário chega e ajusta o controle remoto da máquina da sua sala em 23º C. Este sinal de temperatura, então, através do cabo de sinal único, vai até a placa de controle microprocessado na unidade condensadora. Pronto, o compressor inverter começa a acelerar para liberar a vazão de fluido refrigerante necessária para aquela solicitação. Ao mesmo tempo, e de forma sincronizada com o compressor, a válvula de expansão eletrônica, localizada no evaporador, abre dando passagem ao fluido refrigerante. Conforme o ar da sala vai retornando para o evaporador cada vez mais frio e próximo da temperatura de "Set Point" desejada, a válvula vai fechando e o compressor inverter desacelerando. Isso é possível porque o superaquecimento é controlado pela válvula no evaporador, existem termistores antes e depois dela que medem o diferencial de temperatura constantemente. Quanto maior o diferencial, ajustado automaticamente em 5º C, mais fluido é liberado. Quanto menor o diferencial, menos fluido, menor a vazão passando pelo evaporador.
1) Controlar o superaquecimento (no resfriamento) ou o subresfriamento (no aquecimento), regulando a vazão de fluido, pela maior ou menor abertura.
2) Funciona como válvula solenoide, abre e fecha.
Então chega o 2º funcionário e faz a mesma coisa, liga a sua máquina, porém, em 22º C. Tudo explicado acima ocorre novamente, e continua ocorrendo com a primeira máquina ligada.
A cada 20 segundos todas as informações, os sinais, são reunidos no controle microprocessado que então libera a vazão proporcional, mas agora, suficientes para 2 evaporadoras ao invés de 1.
E é assim que acontece o tempo todo:
Compressor acelera e válvula abre mais ou compressor desacelera e válvula fecha mais, com liberação da vazão proporcional.
26 respostas para "Sistema VRV: aprenda o que é e como funciona"
Gedvaldo disse:
Qual limite máximo de evaporadoras pra um Sistema VRF ??
Prezado Gedvaldo,
O limite máximo é de até 64 unidades em um único sistema VRV. Essa informação pode ser consultada em nosso catálogo comercial no nosso site.
https://www.daikin.com.br/produtos/force_download/99
Luiz Fernando Nogueira- RJ
Obrigado, Luiz Fernando Nogueira. Continue nos acompanhando, forte abraço!
EXPLICAÇÃO BASTANTE RACIONAL. SEMPRE BOM RELER TEORIAS.
1 de junho de 2020 às 21:04
A Daikin Ar Condicionado é realmente muito eficiente em seu sistema VRV.
Somos parceiros comerciais Daikin em Campinas
Obrigado pela explicação, que é de mestre. A explicação esta simples e concreta. Fico satisfeito.
Tenho uma vrv 3 invert está com erro E2 alguma orientação
Prezado Freancisco,
OSCAR EUGENIO MARTINS disse:
BOM DIA! VCS FORNECEM CURSOS PARA PROJETO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS VRV ? E COMO TER ACESSO?
Obrigado por seu interesse e contato em nosso blog.
A Daikin oferece cursos online gratuitos sobre os sistemas VRV em nosso site. Eles podem ser utilizados para você iniciar no tema.
http://www.daikin.com.br/profissionais/treinamentos-online
Claudinei peteira avelino disse:
Como consigo fazer um curso intalacao da vrv
Agradecemos o seu contato e interesse pelos treinamentos da Daikin!
No momento, não temos previsão de quando abriremos as inscrições para os treinamentos presenciais. Porém, estamos acompanhando diariamente o cenário para tomarmos a melhor decisão para retomada de nossas atividades com garantia a segurança dos nossos colaboradores e alunos. Você pode acompanhar as atualizações em nosso site: https://www.daikin.com.br/profissionais/agenda-treinamentos.
Enquanto não temos os treinamentos presenciais, você pode realizar nossos treinamentos online (gratuitos) disponíveis em nosso site!!! https://www.daikin.com.br/profissionais/treinamentos-online.
Daikin-McQuay Ar Condicionado Ltda.
REINALDO PEDROZO MORAIS disse:
Boa tarde tenho uma empresa de refrigeração e ar condicionado gostaria de fazer parte da marca daikin como vendas do seus produtos ,hoje estou tento dificuldade de comprar pois seus representantes não da atenção do preciso. Como frigelar, dufrio e outras.
Olá Reinaldo, obrigado pelo contato. No momento não estamos cadastrando novos distribuidores.
Em um prédio comercial de 15 andares, com terraço, três níveis de garagem no subsolo, além
também de estacionamento aberto, o 6º andar é voltado à realização de reuniões e palestras. Pede-se definir e discriminar, em detalhes, o sistema de climatização adequado, considerando o contexto apresentado?
Devido a complexidade do seu projeto, pedimos que envie um e-mail com seus dados para o marketing@daikin.com.br com seus dados de contato (nome, telefone e cidade/estado) para que uma equipe comercial possa atendê-la.
Qual é a distância entreforros ? Porque soube que precisa de mais espaço o VRF.
Olá, Emmilia, agradecemos o contato! Qual seria o equipamento que deseja saber a distância, para que possamos te ajudar melhor?
Em nosso site, na área de downloads há manuais para cada produto e nele é possível verificar a informação de acordo com o equipamento. Caso tenha outra dúvidas, estamos à disposição!
Ar Condicionado e a Tecnologia VRV para cuidar do meio ambiente disse:
[…] presente nos aparelhos de ar-condicionado criada no Japão, na década de 80, pela empresa Daikin. A empresa patenteou a sigla VRV, que significa "Variable Refrigerant Volume", então os […]
Rou e disse:
1 de março de 2022 às 21:13
Estou com problema no meu aparelho daikin que aparece erro L1,o tecnico me disse que precisa trocar a placa que custa 8000,00 desculpe mas achei um absurdo o valor cobrado por uma placa,vou substituir por um hi wall a daikin deveria rever esses preços e não vamos ficar refens de vcs;um absurdo isso
Rou, recomendamos que você abra um chamado na nossa página de contato para que nossa equipe técnica possa te orientar. Obrigado! Link: https://www.daikin.com.br/contato
Boa tarde, curso de instalação e manutenção preventiva e corretiva deste tipo de aparelho está disponível..?? Onde.??
Olá Julio! Nosso site tem uma área de treinamentos online onde você pode acessar de forma gratuita para aprender um pouco mais sobre a tecnologia VRV: https://www.daikin.com.br/profissionais/treinamentos-online.