Em outras palavras, você recebe um LCOE quase metade do capital mínimo para o custo adicional de bateria 50% maior. Os benefícios não param por aí: a eficiência da carga agora passa de menos de 80% para bem mais de 90%, dando uma nova redução no seu LCOE.
Os benefícios do uso de baterias para o negócio de Armazenamento de Energia são bastante evidentes. A questão de qual bateria é menos simples. Atualmente, li-ion é a química dominante usada globalmente nesta aplicação crescente. As razões para isso não são totalmente claras, a menos que as táticas de marketing sejam consideradas. A principal razão dada pelos instaladores dos sistemas BESS para o uso de li-ion é que ele tem um LCOE melhor do que o PbA devido à maior vida útil do ciclo e eficiência de carga/descarga superior.
Voltando aos números que acabei de dar para uma bateria OPzS aprimorada de 2v você pode ver que com o dobro da vida útil do ciclo e a eficiência melhorada de carga/descarga, as baterias de íons de li-íon ainda são mais caras, mas não dão uma vida ou eficiência melhor. Existe uma prática em desenvolvimento para o uso de células de íons de segunda vida que foram anteriormente usadas em baterias EV.
Foi demonstrado que essas células podem se tornar inseguras devido ao crescimento interno de dendrite criando um curto-circuito. Problemas na Coreia do Sul e nos EUA, onde instalações bess de segunda vida li-ion pegaram fogo, e a falta de instalações de reciclagem de fim de vida, todos apontam para a necessidade de uma avaliação adicional do verdadeiro LCOE para sistemas de íons de li-íon. Talvez seja necessário um melhor marketing pela indústria de baterias de ácido de chumbo.
As aplicações tradicionais de UPS e de poder de espera ainda representam mais de 50% do mercado estacionário global. Como pode ser visto na Tabela1, seus respectivos requisitos são um pouco diferentes. Para o mercado de UPS, as baterias devem fornecer rajadas ocasionais de energia curta para garantir que o equipamento não seja afetado por quedas bruscas de energia ou recortes. Geralmente, isso resulta em uma descarga rasa e pouco frequente das baterias. As baterias são geralmente mantidas em gabinetes ou armários com carga constante de flutuação de baixa tensão durante a maior parte de sua vida útil do calendário. Neste caso não é doD ou vida útil do ciclo que é o requisito dominante, é a vida útil do calendário.
Em carga constante de flutuação, a vida útil do calendário depende quase exclusivamente da resistência à corrosão das alusões usadas na grade da bateria. As outras considerações são a perda de água em sistemas inundados e o uso de células VRLA OPzV.