Auditoria Energética à Marina de Vilamoura
Foi da responsabilidade da AREAL a realização de uma auditoria energética à Marina de Vilamoura, tendo como objetivo central a caracterização energética do Edifício dos Serviços Técnicos, assim como todo o conjunto de armários de distribuição de energia elétrica existentes ao longo da Marina.
À semelhança de outras auditorias, foi dada especial relevância à análise minuciosa das condições de fornecimento de energia, à identificação das oportunidades de racionalização dos consumos energéticos através de implementação de medidas com viabilidade técnico-económica e à identificação de patologias e anomalias existentes. Para além disso, através duma simulação detalhada procurou avaliar-se o edifício quanto à sua classificação energética, tendo o resultado sido a classe energética B-.
Após o devido tratamento da informação, foi formalizada uma proposta de implementação de determinadas medidas para os Serviços Técnicos da Marina de Vilamoura, cuja aplicação poderá traduzir-se:
numa redução anual do consumo de energia em cerca de 3.942 kWh;
numa diminuição da fatura energética em cerca de 505,38 €, não sendo necessário qualquer tipo de investimento por se tratar de um conjunto de medidas a custo zero.
Em termos de gases de efeito de estufa, estas medidas poderão contribuir para uma redução de 5,52 toneladas de CO2.
Relativamente aos dois principais armários de distribuição de energia elétrica da Marina de Vilamoura, foi realizado um estudo de viabilidade técnico-económica de forma a ponderar a aquisição de postos de transformação particulares, considerando um investimento de 40.000 €,o que se revelou mais vantajoso para um dos casos.
Para o caso mais favorável a fatura energética diminuiria em cerca de 8.497,61 €, tendo um pay-back na ordem dos 4,7 anos;
No outro caso a fatura energética diminuiria em cerca de 6.364 €, com um consequente pay-back de 7,4 anos.