Ar Condicionado Refrigeração – Wilo-CronoBloc-BL-E | Projectista
Produtos»Canteiros de obras e máquinas»Equipamento de construção»Acessórios para canteiro de obras»Ar Condicionado Refrigeração – Wilo-CronoBloc-BL-E
Ar Condicionado Refrigeração – Wilo-CronoBloc-BL-E
Blocos, Vivendas e Edificios Residenciais
Para a bombagem de água de aquecimento (conforme VDI 2035), misturas de água e glicol e água de refrigeração e água fria sem substâncias abrasivas em sistemas de aquecimento, água fria e água de refrigeração.
Bomba monocelular, centrífuga de baixa pressão em construção em bloco com conduta de aspiração axial e compressão radial com
Ligação flangeada com conexão para medição da pressão R 1/8
Accionamento com controlo electrónico de velocidade integrado
Corpo e lanterna da bomba: Standard: EN-GJL-250; opcional: fundição nodular EN-GJS-400-18-LT
Impulsor: Standard: EN-GJL-200; opcional: Bronze CuSn 10
Veio: 1.4122
Empanque mecânico: AQEGG, outros empanques mecânicos a pedido
Δp‐c para pressão diferencial constante (apenas com DDG externo)
Modo de controlo (n = constante)
Botão vermelho e visor
Regulação do valor nominal da pressão diferencial
Regulação da velocidade (modo de controlo)
Regulação do modo de funcionamento
Regulação da bomba ON/OFF
Configuração de todos os parâmetros de funcionamento
Funções de controlo externas
Entrada analógica 0-10 V, 0-20 mA para modo de controlo (DDC) e regulação à distância do valor nominal
Entrada analógica 2-10 V, 4-20 mA para modo de controlo (DDC) e regulação à distância do valor nominal
Entrada analógica 0-10 V para sinal de valor real do sensor de pressão
Entrada analógica 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA para sinal de valor real do sensor de pressão
Funções de aviso e visualização
Conjunto de mensagens de funcionamento SSM
Sinal colectivo de funcionamento SBM
Interface de infravermelhos para troca de dados sem fios com o módulo IR/stick IR
Posição de encaixe para os módulos IF da Wilo (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) para a ligação à gestão técnica centralizada
Protecção total do motor com dispositivos electrónicos de disparo integrados
Gestão de bombas duplas (2 x bomba simples; apenas aplicação de tubo em Y)
Funcionamento principal/reserva alternância das bombas após 24 horas
Variante …-L1 com impulsor de bronze (contra suplemento de preço)
Variante —-H1 com corpo de fundição nodular (contra suplemento de preço)
Variante …-S1/S2 com empanque mecânico especial (contra suplemento de preço)
Consolas com material de fixação para a construção de fundamentos
Monitor IR, Stick IR
Módulo IF PLR para ligação a um conversor PLR/de interfaces
Módulo IF LON para ligação à rede LONWORKS
Sistema de controlo VR-HVAC
Sistema de controlo CCe-HVAC
Sistema de controlo SCe-HVAC
Sensor da pressão diferencial (DDG)
Indicações gerais – Directiva ErP (design ecológico)
O valor de referência para as bombas de água mais eficientes é MEI ≥ 0,70
A eficiência de uma bomba com impulsor aparado é normalmente inferior à de uma bomba com impulsor de diâmetro integral. A aparagem do impulsor adapta a bomba a um regime fixo, o que resulta na redução do consumo de energia. O índice de eficiência mínima (MEI) é baseado no diâmetro integral do impulsor.
O funcionamento desta bomba de água em regimes variáveis pode ser mais eficiente e económico quando controlado, por exemplo, pela utilização de um variador de velocidade que adapta o regime da bomba ao sistema.
Para informações sobre a eficiência-padrão, consultar www.europump.org/efficiencycharts
As bombas com um consumo energético > 150 kW ou um caudal QBEP < 6 m3/h não são abrangidas pelo regulamento relativo à concepção ecológica para as bombas de água. Por isso, não é indicado nenhum valor MEI.