합천군 농공단지 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담 조례의 10조의 내용은?
제8조(배수설비의 구조) 배수설비는 다음 각호와 같이 설치하여야 한다.
1. 배수관의 관경은 배출되는 오ㆍ폐수의 유량을 고려한 충분한 크기로 설치하여야 한다. <개정 2008. 3. 10., 2009. 5. 21.>
2. 배수관은 우수관과 분리하여 설치하여야 한다.
3. 배수관은 기점, 종점, 합류점, 굴곡점, 관경이나 관종을 달리하는 곳에는 맨홀을 설치하여야 하며, 직선인 부분에는 안지름의 120배 이하의 간격으로 맨홀을 설치하여야 한다. <개정 2020. 5. 22.>
4. 배수관 입구에는 유효간격 10밀리미터 이하의 스크린을 설치하여야 하며, 유지류를 배출하는 유출구에는 유지차단 장치를 설치하고 다량의 토사를 배출하는 유출구에는 적당한 크기의 모래받이를 설치하여야 하며, 배수관 또는 맨홀 등의 필요한 부분에는 악취를 제거할 수 있는 장치를 설치하여야 한다. <개정 2008. 3. 10.>
5. 유량계 및 각종계량기 설치는 배수설비의 부대설비로 본다.
6. 시간 최대 오ㆍ폐수 유량이 일평균 오ㆍ폐수 유량의 두배 이상과 순간수질이 일평균 수질과의 차이가 100㎎/L 이상인 사업자는 업체 자체적으로 유량조정조를 설치하여 처리시설 가동에 지장이 없도록 오ㆍ폐수 유량 및 수질을 조정한 후 배수하여야 한다. <개정 2008. 3. 10., 2009. 5. 21., 2018. 9. 3.>
합천군 농공단지 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담 조례, https://www.law.go.kr//DRF/lawService.do?OC=sapphire_5&target=ordin&MST=1662269