Can you summarize the following document?
        
  至少從20世紀40年代開始,布赫繼電器就已經應用於充油電力和配電變壓器。在安裝時,適當安排變壓器上儲油櫃和油箱之間的油管,可以使油箱中產生的任何氣體都向上流向儲油櫃和布赫繼電器,從而使繼電器能檢測到氣體。

  根據型號的不同,布赫繼電器通過不同的方法檢測變壓器故障。由變壓器輕微過載或絕緣油分解產生的氣體,聚集在繼電器頂部,迫使油位下降。這時,繼電器內的一個浮動開關會發出警報訊號。有的設計還會增加第二個浮動開關,來檢測緩慢的絕緣油洩漏。  電弧形成時,氣體快速積累,油迅速流入油枕中。油流會使油路中葉片上的一個開關動作,此時一個斷路器會切斷電路來隔離裝置,以確保不會有更大的損傷。布赫繼電器有一個測試口,測試時聚集的氣體可以從此口散出。如果在繼電器中發現可燃氣體,這說明有內部故障,比如過熱或者電弧作用;而繼電器內的空氣只說明油位低或者有漏油。  通過連線的氣體取樣裝置,控制也可以放在地面。 根據要求,Buchholz繼電器有一個法蘭或螺紋連線。 經典的Buchholz繼電器必須符合DIN EN 50216-2標準的要求。 根據要求,它最多配備四個(每個浮子兩個)開關或轉換開關,這些開關可以發光或關閉變壓器。

  布赫繼電器由麥克斯·布赫(Max Buchholz)(1875-1956)在1921年研製。至少從20世紀40年代起就開始在大功率變壓器上應用。 其他名稱如beechwood relay或beech relay系德語的錯譯。
在電力分配和傳送領域,布赫繼電器,也叫瓦斯繼電器或壓力繼電器,是安裝在油浸的電力變壓器和反應器上的安全裝置。其上配有一個外部的置頂油箱稱為油枕(conservator)。作為安全裝置,布赫繼電器對於裝置內的電介質故障是非常敏感的。 這種型別的裝置的通用名稱是“氣體檢測繼電器”。