Can you summarize the following document?
        
  ANSI / TIA-568是由製造商,終端使用者和顧問等60多個機構共同開發制定的。 該標準的工作始於環境影響評估,以確定電信佈線系統的標準。 EIA同意制定一套標準,並組建了TR-42委員會,共有9個小組委員會進行工作。 這項工作繼續由在TIA內的TR-42委員會維護,而 EIA不再存在,因此EIA已被刪除。  標準的第一次修訂,TIA / EIA-568-A.1-1991於1991年釋出。該標準在1995年更新為B版。由於採用個人電腦和資料通訊網路以及這些技術的進步,在這一時期對商業佈線系統的要求大大增加。高效能雙絞線佈線的發展和光纜的普及也帶動了標準的顯著變化。這些變化首先在2009年的修訂版C中釋出,隨後被D系列取而代之。

  ANSI / TIA-568定義了商業建築物以及校園環境中的建築物之間的結構化佈線系統標準。 大部分標準定義了佈線型別,距離,聯結器,電纜系統架構,電纜終端標準和效能特徵,電纜安裝要求和測試安裝電纜的方法。 主要標準ANSI / TIA-568.0-D定義了一般要求,ANSI / TIA-568-C.2 專注在平衡雙絞線電纜系統的元件。 ANSI / TIA-568.3-D 針對光纖電纜系統的元件,而 ANSI / TIA-568-C.4,則是負責同軸電纜元件。 這些標準的目的是要支援各種現有的和未來的佈線系統的設計和安裝的推薦做法。開發者希望這個標準將提供一個使用期限超過十年的商業化佈線系統。 這一努力在很大程度上是成功的,正如1991年第5類佈線的定義所定義的那樣,1999年釋出的主要是滿足1000BASE-T的佈線要求的佈線標準。因此,標準化過程可以合理地說已經提供 至少有九年的住宅佈線壽命,可以說是一個更長的壽命。  所有這些檔案都涉及定義商業路線和空間的相關標準(TIA-569-C-1,2013年2月),住宅佈線(ANSI / TIA-570-C,2012年8月),管理標準(ANSI / TIA-606-B,2012年6月),接地和接合(TIA-607-B-2,2013年8月)和建築外部佈線(TIA-758-B,2012年4月)。

  該標準定義了非遮蔽雙絞線電纜系統的類別,在訊號頻寬,插入損耗和串擾方面,分別具有不同的效能標準。通常增加的類別編號對應於適合於更高資料傳輸速率的電纜系統。3類電纜適用於電話電路,資料速率為每秒1600萬位 (16MHz)。5類電纜對衰減和串擾有更多的限制,頻寬為100MHz。1995年版的標準定義類別3,4和5。類別1和2被排除在標準之外,因為這些類別僅用於語音電路,而不是用於資料。目前修訂版本包括超五(5e)類(100 MHz),6(250 MHz),6A(500 MHz)和8(2,000 MHz)。

  ANSI / TIA-568-D定義了分層電纜系統架構,其中,主交叉連線(MCC)經由跨主幹電纜星形拓撲到中間交叉連線(ICC)和水平交叉連線(HCC)連線。電信設計的傳統使用的類似的拓撲結構。 許多人通過他們的電信名稱來指交叉連線:“配線架”(各種層次結構稱為MDF,IDF和配線間)。主幹電纜還用於將入口設施(如電話分界點)互連到主交叉連線。 根據電纜型別和使用情況,最大允許主幹光纖距離在300米到3000米之間變化。  水平交叉連線為所有水平佈線的整合提供了一個要點,這些佈線在星型拓撲中延伸到單個工作區域,例如隔間和辦公室。在TIA / EIA-568-B規範定義下,無論是光纖還是雙絞線,最大允許水平電纜距離為90M,最大總長度包含跳線為100M。跳線不超過5M。 水平電纜允許使用可選的合併點,通常適用於開放式辦公室佈局,其中合併點或介質轉換器可以將電纜連線到多個桌面或通過分割槽。  在工作區,裝置通過跳線連線到水平佈線,終止於插座。  TIA / EIA-568還定義了入口設施,機房和電信室的特點和佈線要求。

  ANSI / TIA-568最著名的功能是八個導體100歐姆的平衡雙絞線的針腳/線對分配的佈線系統,分為TIA/EIA-568-A線序和TIA/EIA-568-B線序,具體接法詳見下表。
ANSI / TIA-568是電信行業協會(Telecommunications Industry Association)(TIA)的一套電信標準。這份標準涉及電信產品和服務的商業建築佈線。