Can you summarize the following document?
        
  當用手向上扳起把手,會執行啟動電流(circuit-close),當電路過載或短路時即自動跳脫,將事故原因排除之後,重新下扳再往上扳,否則無法達成再次閉路動作。  與普通電源開關不同點為增設彈簧與消弧裝置。彈簧作用為於啟斷(OPEN)或閉合(CLOSE)之操作過程中,預儲彈簧力量至臨界點後,瞬間彈離而快速接通或跳開接點,故其操作速度不受手操作速度之影響。消弧裝置為消除操作上內部接點所產生之火花之消弧室,任何接點開啟負載電流均會產生電弧(即火花)。因電弧本身是極高溫之空氣柱遊離所變成的導電體,它是應用安培右手定則,在消弧室之鐵片間構成一強磁場,再利用佛來明右手定則,將電弧之空氣導體快速推彎而拉長電弧,使火花更快速地熄滅。  若負載為電動機,正常啟動會有突起高額電流,因此應選用1.5倍~2倍額定電流之斷路器。

  以密封的絕緣油作為開斷故障的滅弧介質的一種開關裝置,有多油斷路器和少油斷路器兩種形式;它較早應用於電力系統中,技術已經十分成熟,價格比較便宜,廣泛應用於各個電壓等級的電網中,油斷路器用來切斷和接通電源,並在短路時能迅速可靠地切斷電流的一種高壓開關裝置。

  利用磁場的作用使電弧熄滅的一種斷路器。磁場通常由分斷電流本身產生,電弧被磁場吹入滅弧片狹縫內,並使之拉長、冷卻,直至最終熄滅。磁吹斷路器的觸頭在空氣中閉合和斷開。

  「真空斷路器」因其滅弧介質和滅弧後觸頭間隙的絕緣介質都是高真空而得名;其具有體積小、重量輕、適用於頻繁操作、滅弧不用檢修的優點,在配電網中應用較為普及。 真空斷路器是3～10kV,50Hz三相交流系統中的戶內配電裝置,可供工礦企業、發電廠、變電站中作為電器裝置的保護和控制之用,特別適用於要求無油化、少檢修及頻繁操作的使用場所,斷路器可配置在中置櫃、雙層櫃、固定櫃中作為控制和保護高壓電氣裝置用。

  少油量型斷路器由於可耐受啟斷次數較少,相對所需維修頻度較高,目前皆已停產。

  利用預先貯存的壓縮空氣來當消除電弧介質。壓縮空氣不僅作為消除電弧和絕緣介質,而且還作為傳動的動力。  由於新鮮的壓縮空氣流除了可 以帶走弧隙中熱量,降低弧隙溫度,還能直接帶走弧隙中的遊離帶電質點,補充新鮮氣體介質,使去遊離大大加強,弧隙介質強度迅速恢復,所以,空氣斷路器斷流容量大,滅弧時間短,而且快速自動重合閘時斷流容量不降低。  但是空氣斷路器也有金屬消耗量大,需要裝設壓縮空氣系統等輔助裝置和價格較貴等缺點。通常用於110kV及以上的大容量電力系統中。  目前生產的空氣斷路器多采用常充氣式,即無論在合閘或分閘狀態,消弧室內部都充滿壓縮空氣,保證了接觸頭間必要的絕緣強度。這種型式結構簡單,空氣壓力利用好,氣耗量少。

  熱跳脫式一般是運用雙金屬片的原理。內有兩片金屬銅片,當電流超過額定值時,兩片金屬片會因受熱而彎曲,進而跳脫接點而斷路已達到保護的目的。

  使用雙金屬片遇熱彎曲的特性,做過載保護,原理同熱動式;另以電磁場吸持的方式做短路保護,如圖當線路短路時,因線路瞬時產生大電流,磁場大可迅速吸引可動鐵心,以觸動跳脫元件,將負載電流切斷,達到短路保護的目的。

  是以電生磁動的方式同時做過載及短路保護。在過載時,電流線圈產生的磁場尚不足以吸持可動鐵片。但卻能夠克服油管內的彈簧及油的阻尼作用,緩慢吸引油管內的可動鐵心,使可動鐵心漸漸往電流線圈的中心移動,造成磁路磁阻減少,磁場逐漸加強,直至有足夠磁力吸引可動鐵片,觸動跳脫元件,啟斷負載電流。至於短路時,因短路電流極大,線圈磁場大。因此不用等油管內的可動鐵心移入中心位置,即具有足夠的磁力直接吸引可動鐵片,觸動跳脫元件,啟斷負載電流。

  氣體斷路器是以六氟化硫(SF6)為絕緣介質。由於氣體斷路器比油斷路器體積小,因此成為當代特高壓輸電系統主要使用之斷路器型式。

  以下四種選用斷路器的資料在每個斷路器上都會標示在其斷路器上,若是有標示不全者,那此斷路器就為不合法規所規定。
斷路器(英語:Circuit Breaker,簡稱CB),廣泛使用於工業生產和日常生活中,主要功能是合上和斷開回路(ON/OFF POWER)。別名:空氣開關、保險掣、無熔絲開關。斷路器會在短路和嚴重超載的情況下切斷電路,從而有效的保護迴路中的電器。