Can you summarize the following document?
        
  壩址所在峽谷深達300m以上,河床寬40m。基岩為白堊紀砂岩和粉砂岩互層,岩層向上遊傾斜,傾角為30°～50°。基岩上覆蓋厚13m～20m的第四紀沉積物。壩區地震烈度為IX度。壩址處0.05頻率的洪水流量為3200m/s,0.001頻率的洪水流量為5400m/s,日平均流量的實測值為120m/s - 3900m/s。每年通過壩區的懸移質泥沙量有1億t以上。壩址年平均溫度14°C,最高溫度40°C,最低溫度-26°C。  大壩為心牆填土壩。上、下游壩坡分別為1∶2.25和1∶2。亞粘土(壤土和砂壤土)防滲心牆土方780萬m,過渡區和心牆與壩殼間砂礫石反濾層土方340萬m,未經篩分的礫石卵石混合料填築的上、下游稜體壩殼土方3630萬m,上、下游幹砌防震400～700mm粒徑塊石護坡850萬m。大壩上游壩體內部高程855m、876m、894m處各設有一層加筋抗震層。大壩上部912m高程設有抗震層。心牆下為混凝土墊座,最大厚度23m,長157m。墊座表面覆蓋兩層玻璃纖維加強的聚合薄膜。墊座內佈置有4.2m×3.8m廊道,供灌漿和檢查用。心牆與壩基和壩肩接觸面經清理後,用噴混凝土做防護層,平均厚10～15cm,以保護粉砂岩不風化。上游側壩頂至正常蓄水位高程的心牆與壩殼間設雙反濾層,下部為單反濾層。  施工期大壩和壩殼的實測沉降量分別為11.9m和13.7m。大壩竣工後,至2010年壩體又下沉了3m。心牆滲透性低,滲透量為37-67L/s,低於設計指標的80L/s。  左岸洩水建築物、右岸電站廠房。左岸兩條洩洪隧洞,設計總洩量4040m/s。隧洞斷面寬12m,高10m,長度分別為1600m及1400m,水頭174m,設5m×6m弧形閘門,並採用通氣防蝕措施。  右岸設3個永久發電進水口,3條永久發電引水隧洞分別連線3條直徑6m的壓力鋼管。廠房為半露天式結構,長200m,高40m,進水塔上佈置300t門式起重機。  1961年開工,基礎開挖820萬m,其中石方500萬m。上游土石圍堰是大壩的組成部分,最大高度80m,總體積162萬立方米。1971年開始大壩填築。壩體填築方量5800萬m,其中堆石920萬m,砂礫石3800萬m,心牆區粘土840萬m;混凝土160萬m。金屬結構和機械安裝7.13萬t。最高月填築量初期為25萬m,後期56萬m,最高年填築量850萬m,施工高峰人數2200人。1972年,當壩體填築量僅佔總填築量20%,水頭僅為設計的40%時,在3臺機組上採用了臨時轉輪,分別於1972年11月和1973年5月實現提前發電。採用正常轉輪的機組,分別於1976年、1978年投入執行。1979年9月,當壩體離壩頂還差4m時,9臺永久機組全部投產,此時的發電效益已收回全部投資。1980年竣工。1983年9月21日水庫首次蓄水到正常高水位。1980年代中期以列昂尼德·勃列日涅夫命名該水電站。  水輪機轉輪直徑4.75m、轉速200r/min、承受水頭達270m的混流式水輪機,發電功率30萬千瓦。1988年完成技術改造,其中8臺機組每臺功率已擴增到33.5萬千瓦,第9臺機組功率也已達到32萬千瓦。技改後努列克電站整體裝機容量升至300萬千瓦,年均發電能力可達112億千瓦時。

  水庫死水位857米。水庫最大水面寬5km。  水庫通過長14km的達加里灌溉隧道(Dangara irrigation tunnel)設計過水能力100m/s,灌溉700km農田。  努列克水庫因為河水導致的沉積造成淤積現象日益嚴重。建設上游的羅貢壩,將極大改善努列克壩前淤積。

  

  該起事故類似於2009年俄羅斯的薩揚-舒申斯克水電站事故。1號機組由於強烈震動而跳線停機,衝出機殼的水淹沒了發電車間水深達1.75m。

  兩臺500kV與220kV失效。

  2006年4月17日,3名工人在修理引水隧道時因閘門事故而被淹死。

  從2010年起,由於塔吉克斯坦與烏茲別克對水資源的尖銳矛盾,烏方切斷了兩國電網連線,從而導致塔方電網脫離中亞統一電網獨立執行。後果是每年夏天豐水期努列克水電站被迫大量棄水,年損失70億千瓦小時,經濟損失2億美元。而冬天枯水期,塔吉克斯坦面臨嚴峻的電力短缺。2014年5-10月,向阿富汗與吉爾吉斯斯坦出口電力。
努列克壩(塔吉克語:Нерӯгоҳи обии Норак, "Nerūgohi obii Norak",意為努列克水電站)是一座亞粘土心牆土石壩,位於阿姆河支流瓦赫什河布利桑京峽谷。杜尚別以東75km。距上游的羅貢壩70km。附近的同名城鎮努列克是水電生活基地。水電站發電量佔塔吉克斯坦的70%。