Can you summarize the following document?
        
  在大多數國家中,家用電源都是單相電,即由一條導線(相線)傳輸交流電進入室內,再經另一條導線(中性線)傳回去。許多插頭與插座另有第三個接頭(接地線),連線大地,用以避免裝置或人員遭漏電所傷。

  相線(又稱火線、電力線、端線或活線)將來自電源的交流電傳輸至電力裝置。各個國家的電壓值不一,但大致上仍可粗略分為數種固定的組合。最常見的是從三相電中抽取其中一相。三層高的樓宇,每一層使用其中一相,儘量平均分配。有些供電系統使用兩根火線接頭,或是取自單相多線式供電的其中兩線,甚至也有取用三相電其中兩相的供電系統。

  中線(又稱中性線、零線)將電流回送電力系統,其電位通常等於(或接近)接地線。中線是從三相電的中性點引出來。三相變壓器的中性點通常會接地。  如果中性點不接地,某些保護裝置可能無法正常運作,因為系統沒有適合的參考點(大地等電位)。  在臺灣,中線又稱水線。

  接地線是指一根與大地等電位的導線,電器用於連線外殼,保護以致不會對人造成傷害。因其對地電阻小,漏電的時候,絕大部分電流會經電阻較小的電線流走。  在香港,地線又稱水線,因為以前的地線是直接連到金屬水管。

  源自美國政府官方檔案的各種插座形式的命名,可作參考。實際情形仍有些許差異在,理論上同一組的插頭與插座應該能吻合,實際情形卻非如此。最新且更有公信力的資料是IEC技術報告。

  這個條目列出了世界各地區家用電源插頭與插座,專指用來提供家用電器使用的電源插座。關於電力來源的相關資訊請參見家用電源列表。

  法國標準NF C61-314“插頭和插座供家用和類似用途”定義了CEE 7/5型插頭和CEE 7/6的標準(其中還包括CEE 7/7、7/16和7/17型插頭)。此種規格的插座上面有兩個寬4.8毫米(0.189英寸)、長度19毫米(0.748英寸)的對稱圓柱形觸頭,間隔為19毫米(0.748英寸),以及一個插孔作為接地腳之用。該標準也適用於比利時、波蘭、捷克、斯洛伐克和其他一些國家。  雖然此規格的插頭具有極性,但CEE 7並沒有定義火線及中性線的位置,也沒有一致的標準。然而,捷克標準建議火線應安裝在面對插座的左側。上法國自2002年起改變規定,從不要求火線及中性線的特定位置到規定假如接地棒在上面,那麼火線應在面對插座的右側。然而,該規格的插座不一定要把接地棒安裝在上側。在法國的插頭包裝上通常標示有電纜的正確方向。對預先安裝在家電用品上的插頭,其棕色線連線於右棒而藍色線連線於左棒,接地線則連線在上側與接地棒相接的孔中。  由於插座上的接地腳的關係,CEE7/2和7/4型插頭無法與CEE7/5型插座相容。

  該插座具有圓形內凹,兩個對稱的圓形插孔和在上下兩側的兩個接地夾。“Schuko”是德語單詞Schutzkontakt的縮寫,意思是“保護接觸”,這裡的“保護”是指接地。Schuko連線系統採取對稱的及無極性設計,允許火線及中性線反接。其尺寸相容CEE 7/5(法國插頭/插座),但捨棄了母接地棒接點。其插座也接受Europlug以及CEE 7/17規格的插頭。其最大承受電流為16A。目前德國標準為DIN 49441:1972-06 "二極插頭帶接地10A 250V≅以及10A 250V–、16A 250V∼"(同時也包含CEE 7/7規格的插頭)以及DIN 49440-1:2006-01 "二極插頭帶接地,16A 250V a.c."。此種規格插座也應用在阿爾巴尼亞、奧地利、波斯尼亞和黑塞哥維那、保加利亞、智利、克羅埃西亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、冰島、印度尼西亞、伊朗、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬其頓共和國、摩爾多瓦共和國、荷蘭、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、瑞典、土耳其、烏克蘭和烏拉圭。  它也被定義為義大利標準I類插頭CEI23-5。(CEE7/17被定義為II類插頭CEI23-5)。  在某些國家需要安裝兒童安全插座保護蓋,包括韓國、葡萄牙、芬蘭、丹麥、挪威和瑞典, 德國的DIN 49440-1:2006-01標準則沒有此項要求。

  開發出CEE 7/7標準的目的是為了在德國與法國標準之間架設一個橋樑。在使用法國CEE 7/5插座時,可防止火線及中性線反轉,而在使用德國CEE 7/4時則允許極性反轉。此插頭最大電流可達16A。  插頭兩側有接地夾以與CEE 7/4插座相接,也有接地孔以與CEE 7/5插座接地棒相接。這個插頭可幾乎用在整個歐洲。目前家電均附有不可拆卸的CEE 7/7插頭。這意味著在法國與德國,插頭是相同的,但是插座則不同。這種插頭也可以插入丹麥K型插座,但接地線不能使用。

  BS 1363是英國最常用的單相家用交流電源插頭與插座。標準規範包括線路上的擋板,中性材料的插孔和插頭中的保險絲。它被很多前英國海外屬地,以及愛爾蘭、香港、馬來西亞、馬耳他、巴林和新加坡使用。BS 1363在1947年首次提出,作為英國電力聯結器的新標準之一用於戰後的重建工作。這種插頭和插座取代了BS 546插座和插頭(C型和M型),而後者仍在舊設施和特殊場合中使用。  根據研究,G型插頭可能是全世界安全性最高的插頭。

  IEC 60906-1是由國際電工委員會在1986年制訂的家用交流電源插頭與插座標準,額定電壓230V,額定電流16A。到目前為止,全世界僅有南非採用此標準。  此外,巴西基於IEC 60906-1制定了其國家標準NBR 14136,共有10A及20A兩款標準。

  本節中列出的是過時的插座和插頭型別,但有時可以在舊建築中找到。由於舊插座可能不符合現代安全要求,最好的解決辦法是更換成新的插座。
家用交流電源插頭與插座是指將電器用品等裝置連線至電源的裝置。電源插座(又稱插蘇)和插頭根據國家在地區的不同,在外型、等級、尺寸和種類方面都有所不同。各個國家都有政府制訂的標準。