Can you summarize the following document?
        
  對於純電阻的交流電路,電壓和電流的相位相同,每個週期在同一個時間變換正負號,因此所有進入負載的能量都被負載消耗。當負載有電抗成分時(例如其中有電容或電感),部分能量會儲存在負載中,因此電壓和電流之間會有時間差(相位差)。在每個交流電壓的週期中,除了負載消耗能量外,會有額外的能量暫時儲存在負載的電場或磁場中,在稍晚的時間會將能量由負載送回電源端。這些未產生實功的能量在負載和電源端往復流動,增加導線上的電流,因此若二個裝置要輸出相同功率,功率因子較低的裝置會對應較大的輸入電流。線性負載不會改變電流的波形,但會改變電流相對於電壓的時序(即相位)。  若電路中只有純電阻性的加熱元件(如電燈泡、電爐等),其功率因子是1。若電路中含有電容或電感(如馬達、螺線管閥、鎮流器等),其功率因子會小於1。

  交流電有三個成分:  功率因子定義如下:  對於純正弦波的波形而言,P,Q及S可以用相量來表示,三個相量可以形成滿足下式的相量三角形:  若formula_3是電流和電壓之間的相位角,則功率因子等於此角的餘弦formula_4,且:  由於單位一致(瓦特、伏安及無功伏安的因次相同),依功率因子的定義可得其為介於0到1之間的無因次量。當功率因子等於0時,功率全部為無功功率,在負載和電源之間往復流動。當功率因子等於1時,所有功率都由負載所消耗。一般功率因子會標示「領先」或「落後」,以表示其電壓相對電流相位角的正負號。  若接到電源的負載是純電阻性的負載,電流和電壓會同時變化,其功率因子是1,電能在每個週期都完全由電源流到負載端。像是變壓器或是任何有繞線的馬達等電感性負載,其電流波形落後電壓波形。而像電容組或是直埋電纜等電容性負載,其電流波形會領先電壓波形,這二種負載都會在交流週期中吸收部分能量,儲存在電路的電場(由電容產生)或是磁場(由電感產生)中,稍後能量才會回到電源端。  若要產生1 kW的實功,若負載的功率因子為1,只需提供1 kVA的視在功率(1 kW ÷ 1 = 1 kVA)。 若負載的功率因子為0.2,就需提供5 kVA的視在功率(1 kW ÷ 0.2 = 5 kVA)。因此需要產生較大的功率,在發電及輸電過程中的損失也會提高。  交流負載的輸入功率可分為有功功率和無功功率,二者的相量和即為視在功率。無功功率的存在會使得有功功率小於視在功率,因此負載的功率因子會小於1。電感性負載及電容性負載都會產生無功功率,但二者造成的電流電壓波形恰好相反:電感性負載會使電流波形落後電壓波形,有時會稱其為「消耗」無功功率;電容性負載會使電流波形領先電壓波形,有時會稱其為「產生」無功功率。

  為了降低電力系統的傳輸損失並提升負載端的穩壓程度,一般會希望負載可以有較高的功因,最理想的情形是將功因提升到接近1.0的數值。當負載端出現無效功率時,視在功率會隨之提高。輸電系統中若加入功率因子修正的裝置,可以改善輸電網路的穩定性,而功率因子修正後,視在功率下降,因此輸電網路的效率也可以提升。一些因功率因子不佳,需要使用較高單位電費的客戶也會進行功率因子修正,以提升功因,減少電費。  線性負載可藉由調整負載的電抗成分而修正功率因子,使其接近1.0。若負載為領先功率因子,表示是因為負載中電容影響,使其電流波形領先電壓波形,此時可以加入電感,抵消電容對功率因子的影響。反之,若負載為落後功率因子,表示是因為負載中電感影響,使其電流波形落後電壓波形,此時可以加入電容,抵消電感對功率因子的影響。一般工業負載(如馬達)多為電感性負載,因此常用加裝電容器的方式來提升功率因子。  當電感或電容元件開關時,可能會產生電壓變動或是諧波噪聲,而且可能會提高系統的無載損失。最壞的情形下,這些有電抗成分的元件可能會和系統中的其他元件共振,引起系統的不穩定及嚴重的過電壓問題,因此需在經過工程分析後才能加裝修正功率因子的電感或電容元件。  功率因子自動修正裝置(automatic power factor correction unit)包括許多利用接觸器切換的電容器。裝置會量測電網中的功率因子,依功率因子用接觸器切換電容器。依電網負載及功率因子的不同,裝置會切換必要的電容器以確保功率因子在設定值以上。  除了使用電容器修正功率因子外,無載的同步馬達也可以提供無功功率。同步馬達產生的無功功率是其場激磁的函式,一般稱為同步調相機或同步電容器,一般會在啟動後接到電網,運轉時會有領先的功率因子,因此可以提供負載需要的無功功率,使電網的功率因子可以維持在一定值。  調相機的安裝及運轉和大型馬達相同,其主要的好處是容易調整需提供的無功功率。同步調相機的部分特性類似電子式的可變電容器,但其需提供的無功功率和電壓成正比,和電容提供無功功率和電壓平方成正比不同,因此可以提升大型電網的穩定性。同步調相機一般會用在大型的工廠中,例如鍊鋼廠。  對於高壓電源系統或是波動工業負載的功率因子修正,使用靜止無功補償裝置或是STATCOM的比例正逐漸提高,相較於利用接觸器切換的電容器組,這類裝置可以更快速的補償功率因子的瞬間變化,而且這類固態電子元件的保養及維護又比同步馬達要簡單。

  電力系統上常見的非線性負載包括整流器(用在電源供應器中),或是像螢光燈、電焊機或電弧爐電弧放電的裝置。由於這些系統的電流會因為元件的切換而中斷,電流會含有諧波成分,其頻率為電源系統的整數倍數。畸變功率因子(Distortion power factor)可用來量度電流的諧波畸變對其平均功率的影響。

  非線性負載將電流波形由正弦波扭曲成其他波形。非線性負載的輸入電流中除了原來電源的頻率(基頻)外,其中也會有許多高頻的諧波電流成分。由電容器及電感器等線性元件組成的濾波器可以降低諧波電流由負載端進入電源系統中。  線性元件組成的電路若電壓為一正弦波,其電流也是相同頻率的弦波。其功率因子只是因為電壓和電流之間的相位差,也可以稱為位移功率因子(displacement power factor)。若電流或電壓非弦波,視在功率包括所有諧波成分時,功率因子中不但有電壓和電流之間的相位差導致的位移功率因子,也會有對應諧波成分的畸變功率因子。  一般的三用電錶無法量測非線性負載的輸入電流。三用電錶會量測整流後波形的平均值。若使用量測均方根(RMS)值的電錶,可以量測實際電流及電壓的均方根值,因此也可以計算視在功率。若要量測有功功率或無功功率,需使用針對非正弦波電流設計的瓦特表。

  畸變功率因子(Distortion power factor)量度電流的諧波畸變對其平均功率的影響。以下計算假設電壓仍維持正弦波,沒有畸變,此假設接近一般實際應用的情形。formula_6為電流的基頻成分,而formula_7為總電流,二者都以均方根值表示。  formula_9為負載電流的總諧波畸變(Total Harmonic Distortion)。  若將畸變功率因子乘以位移功率因子(displacement power factor,簡稱DPF),即可得到總功率因子,也可稱為真功率因子:

  開關電源是一種常見的非線性負載,世界上至少有數百萬臺個人電腦中有開關電源,功率輸出從數瓦到一千瓦。早期廉價的開關電源中有一個全波整流器,整流器只有在電源端電壓超過內部電容器的電壓時才會導通,因此其峰值因子很高,畸變功率因子很低,而且在三相的電流系統中,其中性線電流不會為零,可能會有中性線負載過大的問題。  典型的開關電源首先會用橋式整流器產生直流電壓,再由直流電壓產生輸出電壓。由於整流器為非線性元件,其輸入電流會有許多的高次諧波成分。此情形會造成電力公司的困擾,因為無法靠加入電容器及電感器的方式補償高頻的諧波成分。因此一些地區已開始立法要求所有功率大於一定值的電源供應器需要有功率因子修正機能。  歐盟為了提升功率因子,有設定諧波的標準。若要符合現行歐盟標準EN61000-3-2,所有輸出功率大於75W的開關電源至少需要有被動功率因子修正(passive PFC)機能。而80 PLUS開關電源認證要求功率因子至少需到達0.9的水準。

  

  最簡單降低諧波電流的方式是使用只含有被動(無源)元件的濾波器,此作法稱為被動功率因子修正或無源功率因子修正(passive PFC)。  對於諧波電流,可設計一濾波器,只讓基頻(50或60Hz)頻率的電流通過,濾波器可降低諧波電流,因此會使非線性元件的輸入電流會和線性元件比較接近。若要使功率因儘可能接近1,需要使用電容器或電感器或兩者並用。一般這類的濾波器需使用大電流的電感器,其體積也比較大。相較於主動功率因子修正(active PFC)的電感器,被動功率因子修正需要的電感器體積較大,但價格較低。  除了使用電容器、電感器的組合外,也可以使用電容器組來修正負載的非線性電流,其中一個例子是使用填谷式電路。被動式功率因子修正的修正效果,電感器電容器組合電路修正後的功率因子在0.7至0.8之間,填谷式電路的則在0.9左右或更高一些。但效果仍不如主動功率因子修正,產生的熱量較主動式功率因子修正的要大些。  而被動功率因子修正的電效率一般較主動功率因子修正要好。電腦電源供應器的被動功率因子修正其效率一般到達96%左右,而一般主動功率因子修正效率約為94%。此外,一般被動式功率因子修正的電路會比主動式功率因子修正的要簡單,工作更為可靠穩定。

  主動功率因子修正或有源功率因子修正(active PFC)是指可調整負載的輸入電流,改善功率因子的電力電子系統,其主要目的是使輸入電流接近純電阻式負載的電流,使其視在功率等於有功功率。理想狀態下其電壓和電流相位相同,而其產生或消耗的無功功率為0,使電源端可以最有效率的傳遞能量給負載。  以下是一些主動功率因子修正的分類: 主動功率因子修正可以是單級的電能轉換,也可以是多級的電能轉換。  以電源供應器為例,Boost轉換器會放在整流二極體和主電容器之間。Boost轉換器會設法在輸入電流和電壓同相位及相同頻率的條件下,維持其輸出是一固定的直流電壓。電源供應器中另一個開關電源將固定的直流電壓轉換為需要的輸出電壓。此作法會需要增加半導體開關及電子控制線路,但其被動元件的體積會比較小,在實務上常常使用。有主動功率因子修正的開關電源,功率因子最高可以到0.99,而沒有功率因子修正的開關電源,其功率因子只有0.55–0.65。  由於其輸入電壓的範圍相當廣,許多有主動功率因子修正的電源供應器可以配合輸入電壓自動調整,電壓範圍由100V(日本)到230V(歐洲),功率較大的筆記式電腦的電源供應器多半都有此功能。

  動態功率因子修正(Dynamic PFC)是指利用電力電子裝置(如閘流體)高速開關電容及電感來提高系統的功率因子。 傳統的控制方法(斷電器)需要數秒的反應時間,無法應付快速改變的負載,而且只能開關特定數量的電容器組。使用閘流體的電容器組只需要一個週期(20ms)的反應時間,而且能改變輸出功率。

  若功率因數小於1.0,表示電力系統除了產生有功功率外,還要產生額外的功率,增加發電及輸電的成本。例如一負載的功率因子為0.7,其視在功率為有功功率的1.4倍,其輸入電流也會是1.4倍,因輸電損失和電流平方成正比,輸電損失大約會是2倍。而且系統中的所有元件,如發電機、導線、變壓器等都需要因為額外的功率及電流也加大尺寸及額定,成本也隨之提高。  電力公司有權對功率因數低於指定值(0.85)的客戶停止供電。同時,工業客戶會被收取負荷費(kVA)及耗電費(kWh),因此使用者安裝電容提高功率因數可減少電費支出。工程師一般將功率因子視為影響電力傳輸效率的因素之一。  由於輸電系統的效率及其成本逐漸受到重視,消費性電子產品中也開始加入主動功率因子修正的機能。能源之星針對電腦的5.0版指南要求電源供應器在100%額定輸出時的功率因子需到達0.9以上,根據英代爾及美國國家環境保護局的白皮書,電源供應器需要有主動功率因子修正的機能才可能符合能源之星電腦指南5.0版的要求。  在歐洲,IEC 555-2規定消費電子產品中需要有功率因子修正技術。

  單相電路(或平衡三相電路)的功率因數可以利用瓦特計-電流計-電壓計的方式量測,將量測到的功率除以電流和電壓的乘積即可。平衡的多相電路其功率因數和任何一相相同,不平衡多相電路的功率因數則沒有一致的定義。  若功率因子表只要量測位移功率因子,可以用電動式的動圈式電錶來製作,但在儀器上的移動線圈需改為二個垂直的移動線圈。儀器的磁場由負載電路中的電流產生。垂直的移動線圈分別為A和B,A線圈串接電阻後與負載線路並聯,B線圈串接電感後與負載線路並聯,因此B線圈的電流會較A線圈落後。在功率因子為1時,A線圈的電流會和負載電流同相,因此A線圈會產生最大的力矩,使功率因子表的指標指向1.0的刻度。若功率因子為0時,B線圈的電流會和負載電流同相,因此B線圈會產生力矩,使功率因子表的指標指向0的位置。若功率因子界於0和1之間,會依二個線圈產生力矩的大小決定最後指標的位置。  數字化的儀器可以直接量測電壓和電流之間的相位角,計算功率因子,也可以量測有功功率和視在功率,再計算功率因子。前者只能用在電壓和電流為弦波的情形下,若電壓和電流不是弦波,此方法只能計算位移功率因子。後者可適用於線性及非線性的負載。

  英語系的電力電子工程師有以下的口訣可以記憶電容器及電感器對應的電流/電壓相位關係:
功率因數(英語:power factor,縮寫:PF)又稱功率因子,是交流電力系統中特有的物理量,是一負載所消耗的有效功率與其視在功率的比值,是0到1之間的無因次量。