用一句話描述下面的文章是什麼:  在開始之前,您需要以下材料:輔助高功率手電筒 (白光譜中的東西) 兩根管道鑰匙多米鑰匙/插座套刀軟套管道<unk> (首選) 或特<unk>龍帶潛水式<unk>電線拼接套裝佈線<unk>子電線堅果電磁帶<unk>火<unk>T手柄 (部分要列在下面) 2個管道狗/管道<unk>短手柄大<unk>油<unk>3英尺. 2" Sch.40 PVC扭矩阻塞 (6-8"井) 如果管道和電線通過井蓋上升,並在地面上管道在一起,那麼它很可能是井蓋或莫里森頭. 如果不是這樣的話,它可能是使用某種型別的無孔介面卡連線的,或者在罕見的情況下直接通過<unk>化底部通過外<unk>的側面管道. 最後一個要說的點:這不是輕易的. 雖然這篇文章試圖儘可能多地提供資訊,並涵蓋各種情況,但存在固有的風險和無法控制的情況,可能導致<unk>和管道損失,並可能嚴重傷害參與此活動的人. 如果您對上述任何一個過程感到不舒服,請諮詢相關專業人士. 井蓋是圓形的金屬塊突出從深井, 並會讓您進入潛水<unk>. 用一個插座關鍵取下六邊螺母,以保持蓋子的位置. 7/16"是許多帽子的常見尺寸. 在一些較舊的蓋上,它可能使用小的六合螺栓,安裝在水平上 (與4英寸金屬通風蓋使用的系統相同). 如果您的管轄區要求防蟲井蓋,而您的井蓋沒有,請用符合要求的井蓋取代. 將井蓋從井蓋上取下來. 把額外的電線和螺母拉出來. 檢查螺母是否緊,檢查電線是否損壞. 如果螺母鬆動,使得電線不再連線,或電線斷裂,請糾正問題並測試<unk>的功能. 如果沒有解決,或沒有發現問題,請繼續解開電線,注意哪個電線連線到哪個. 在這個時候,讓自己或助手把電源重新開啟. 如果有控制盒,請務必按下重置按<unk>. 在此之後,使用多電量計測試供水井的電線 (而不是<unk>電線). 如果那裡沒有240V (增加或減少幾伏), 在重新連線和重新測試<unk>功能之前,先診斷並糾正問題. 如果這不是問題,請繼續下一步. 確保電源再次關閉. 使用高功率的手電筒, 看看井<unk>的內部. 在寒冷的地區, <unk>結是個問題, 無孔介面卡通常位於井頂4-8英尺以下. 在溫暖的地區,它可能位於地表附近. 沒有坑的是<unk>管的頂部的黃銅固定裝置. 你應該能夠看到T柄<unk>入它的執行緒. 根據介面卡的型別,這些線可能是男性或女性線. 管道可能從無坑的頂部延伸到井蓋的頂部或稍微超越,有條 (由於缺乏更好的描述) 跨越蓋的頂部,或者在端上有聯結器,有或沒有插頭. 這叫做"扣留". 它可以防止<unk>在工作期間脫落. 有時,保持下來是<unk>接到井外<unk>的側面. 這可以用<unk>子敲打,或者如果有必要的話,用磨機來取消. 在下一步後,解開杆,插頭或<unk>接<unk>接,並將短T柄<unk>到末端. 試著確定介面卡的尺寸 (1<unk>或1-1/4<unk>). 如果有下拉<unk>,則下拉<unk>管的直徑應足夠的資訊,只要它至少為1<unk>. 這種資訊對於下一步非常重要. 如果你有一個7<unk>井,有一個圓圈形的無坑洞,填滿了井蓋,你就有一個白水無坑洞. 由於拉出和重新設定這種無坑的難度, 強烈建議將其留給專業人員照顧. 如果看上去只是一個球杆, 穿過外套的側面, 諮詢專業人士. 使用上一步獲得的資訊,使用<unk>鋼管和介面卡尺寸 (1<unk>或1-1/4<unk>) 的配件構建T型手柄. 不要用PVC (不夠堅固) 或其他金屬 (更昂貴) 代替指定的材料. 用於短T-手柄: 1 條3個12<unk>長的管子,或6個6<unk>的乳頭連線在一起3個<unk>合器. 建築很簡單. 在球衣的兩邊,有一英尺的管道. 緊緊所有關節. 沒有交叉線. 對於一個長的T-手柄: 1 條 2 條管道長 12 <unk>,或 4 6 <unk>的乳頭連線在一起的兩個<unk>合器. 一個長的管子或兩個以上的管子連線在一起,長度至少等於從無坑頂部到井蓋頂部的距離,加上一英尺. 長的可以,短的不可以. 通過將12<unk>的碎片放在球杆的兩側,最長的部分進入球杆的底部來構建. 緊緊所有關節,不要交叉線. 把T型手柄<unk>入無洞或保持下方. 如果您無法確定您的無孔線是男性線還是女性線,請隨時隨身攜帶適當直徑的<unk>合線. 如果雄性線不連線,請將其連線到T柄的末端並試圖<unk>線. 如果您無法確定介面卡的直徑,請打造1英寸的T手柄,隨時隨身攜帶1-1/4-1減速器和短<unk>. 試試需要的組合. 如果您的T-手柄連線但未能線,停止和諮詢專業人士. 無孔線的執行緒可能會被損壞或被汙染,並且連線不足會導致<unk>和管道的損失. 如果連線成功, 儘可能緊握手, 再用管子<unk>關鍵再翻兩圈. 沒有交叉線. 繼續下一步. 沒有損壞外<unk>或你自己. 這裡將描述的抽<unk>方法是"雙狗"方法的變體,雖然不是拉井<unk>的標準方法,但很可能是使用本指南的人類可用的裝置和技能最簡單的方法. 如果<unk>在100英尺或更小的下降管道上有3/4馬力或更少,並且下降管道是80列PVC或HDPE (黑色聚合物),您可以考慮用手拉動,如果您和助手足夠強壯. 如果它是HDPE,手動拉是主要的選擇,因為它沒有連線的部分,除了可能的下拉,或一個短的<unk>鋼管段下方的無孔. 如果您有井封或莫里森頭,請解開落水管與地面上方的輸出線之間的連線. 在井蓋上,用<unk>匙或<unk>杆鬆開密封上的螺栓. 在你這樣做之後,把滴水管從密封處拉上一英尺左右,然後用下面的指導方針將管狗連線起來,以適當設定密封度. 使用T型手柄作為指導. 當需要適度或稍微更多的阻力才能將其關閉管道時,管道狗就會被正確設定. 如果您的滴水管是Sch,80或HDPE, 您需要在使用它時稍微調整. 確保不要用這些材料過度緊緊, 因為它們可能會變形或斷裂. 不要緊緊,因為可能導致井<unk>和管道損失. 將<unk>杆或<unk>杆線連線到T型手柄或管道周圍. 用鏈子這樣做,使它不會脫離T型手柄或管狗,管狗的手柄不會意外釋放. 通過拉緊<unk>杆或<unk>杆線並使用它來拉動T柄來取出無坑的座位. 使用一個小的<unk>子敲擊T型手柄的底部,以協助這. 不要強烈地敲打它. 你會知道, 由於緊張的突然釋放, 引導無坑的水井外<unk>側面,直上,當無坑在水井外<unk>頂部大約18英寸 (45.7釐米) 處時停止使用管狗<unk>緊,確保將其設定在水井外<unk>頂部,並不要<unk>住電線,從電纜中釋放緊張,並取下T型手柄. 如果沒有空洞, 停下來, 諮詢專家. 檢查無洞的O環是否存在,以及它是否處於良好的狀態. 如果有必要,用一個完全的替代品替換. 用任何不完全的替代品替換可能會導致無孔不能正確地坐著,或洩漏. 在這個過程中讓助手抓住電線,引導它從外<unk>中脫離,切割它被貼在管道上的地方 (注意不要<unk>斷電線),並感覺到電線上可能存在的任何缺陷或裸露點. 如果你有井蓋,這個步驟是拉上18英寸 (45.7釐米),用<unk>杆或平頭螺絲刀取下井蓋,提高密封,這樣你就可以把第二個管狗<unk>在井蓋下面,然後把井蓋從管道上取下. 繼續拉動管子並通過將鏈子連線到管子底部以使其不能脫落的方式<unk>. 如果您使用<unk>杆, 您只能在小步驟拉動它. 如果您使用<unk>杆, 並且<unk>杆足夠長, 您可能能夠拉動整個管道. 如果沒有, 如果您的<unk>管是<unk>鋼, 它通常長21英尺 (6.4米). 如果是Sch. 它是20英尺 (6.1米) 的部分. 如果它是HDPE, 它不會分成部分. 如前所述,手工拉<unk>HDPE是最可行的選擇,應該首先嚐試. 在4-5英寸的外<unk>中,內部的生<unk>積累可能導致<unk>掛起來,或者不允許新的<unk>下降. 如果是這樣,請諮詢專業人士, 不要強迫<unk>和管道去任何它不想去的地方, 因為後果可能是可怕的. 抽出管子,然後從外<unk>中抽出. 用<unk>杆或短杆<unk>杆,一次拉出兩腳 (短杆<unk>杆5英尺),將另一條管狗固定在井外<unk>的頂部或稍微以上,放下,解開鏈條和上層管狗. 連線鏈到下面的管狗,就像以前一樣. 在第一個<unk>合點到達之前重複. 在這個點上,將管狗連線到<unk>合器下面. 如果使用足夠長的<unk>杆, 這是你停下來<unk>住管道的第一個點. 把<unk>合器的頂部的管子<unk>開. 不要把下面的管道的<unk>合物<unk>開. 如果管道是<unk>鋼管,請檢查每個部分是否生<unk>. 如果管道生<unk>,或覆蓋著生<unk>泡<unk>,請不要再使用管道. 用新的<unk>化或Sch. 這裡是PVC. 管道在空中時要非常小心,因為它很重,你把它解開,可能會造成嚴重的傷害或損壞, 照顧好你的孩子. 這樣就會破裂. 注意不要損壞管道上的線或<unk>合器. 使用2′′的小塊. 40個PVC作為一個延伸給自己<unk>杆如果你有困難讓管道來 unscrewed. 重複這個過程,直到你有管道和<unk>出來. 如果沒有發現明顯缺陷, 就用舊<unk>拉開的線進行連續性測試. 如果有連續性, 如果沒有,請更換線. 電線套件應該有三個<unk>接頭, 和三個收縮管. 在連線電線之前將收縮管滑到<unk>線上. 如果您有6英寸或更大的井,將會有扭矩阻塞或 (看起來像一個缺少四塊的<unk>足球) 確保它處於良好狀態. 如果需要,請更換. 如果沒有一個, 戴一個, 底部在<unk>上方大約6英寸 (15釐米). "氣球"扭矩攔截器,使其大約與井外<unk>大小相同或略小. 沒有足夠的電量會使扭矩阻斷器無效. 在安裝井<unk>時, 碎片和生<unk>會在外<unk>中<unk>起, 細菌可以通過頂部進入, 這可能會造成問題. 確保把電線好好貼上, 並線上程上使用足夠的管道毒劑. 用<unk>或<unk>杆線將潛水<unk>放入井<unk>. 當無洞距離外<unk>18<unk>24英寸 (45.7<unk>61.0釐米) 時停止. 用一個管狗<unk>. 通過將<unk>電線連線到另一條電線, 並重新開啟電源. 這種<unk>將把水抽出並<unk>入地面. 在完成所有工作後, 您可以選擇繼續通過外面的花園軟管排水. 這將把水衝過壓力<unk>. 如果您有過<unk>器,螢幕或軟化劑,請注意它們可能會被<unk>換過程中引起的小碎片生<unk>堵塞. 但並非百分之百有效. 現在, 使用高功率手電筒看下去的外<unk>來幫助你. 這一步可能很困難. 確保做得對,或者得到幫助做得對. 如果您有水平座位的無<unk>座 (即Mass J系列或類似的) 按T柄的頂部,以使無<unk>座的剩餘部分. 如果您有一個垂直座椅無坑的 (先進或類似的) 它是在<unk>鋼管上,並用Sch取代. 在開啟<unk>之前,加上一個下拉. 由於懸掛重量的差異,這種型別的無坑座可能會脫落. 應該恢復正常的供水服務. 儘管有<unk>化,但在許多司法管轄區要求提交水樣進行細菌檢測. 在等待測試結果之前,將水處理為不安全的飲用水.  摘要:
組裝你的材料. 確定使用什麼型別的系統來連線<unk>及其下降管道到通往壓力<unk>的水線. 開啟井蓋 (不適用於井蓋,莫里森頭). 確定無孔介面卡的型別,其深度和位置,以及您需要適應它 (不適用於井封/莫里森頭). 構建T-手柄和準備拉動<unk>. 用<unk>或<unk>杆將<unk>從井外<unk>中拉出來. 拆開輸水管. 按照製造商的指示安裝新的<unk>. 用幾顆<unk>顆粒或幾杯液體漂白劑<unk>化井. 逆轉引<unk>的過程. 讓水從外<unk>上流過來,直到它清<unk>, 你就不能再聞到<unk>氣了. 關掉電源,解線,重新連線T柄和鏈條,用油<unk><unk>滑油O環 (不要使用管道藥物), 連線<unk>,小心地把額外的電線放回外<unk>, 取代井蓋, 試試你的新<unk>.