下一篇文章的概要是什麼? 你需要:挖掘機鐳射傳輸和等級杆4"Sch. 40 PVC管道 (以及必要時的配件) 4"ASTM D2729孔管道 4"ASTM D3034管道和配件 4"Sch. 40通風蓋和試驗蓋 PVC <unk>和粘合劑 <unk> (手<unk>或無線反覆<unk>) <unk>鑽和<unk>頭 (如果需要穿過牆) 液壓水泥 (如果穿過牆的管道將密封) <unk>子 半英寸洗過的石頭 (數量取決於系統大小) 測量<unk>帶 (常規和至少100英尺的<unk>帶) 汙水管 (切割卷長達3英尺左右) 汙水池和升降器 (混凝土或塑料,如果允許) 孔密封 (用於混凝土) 或<unk>密封 (用於塑料) 密封升降器 汙水過<unk>器 (例如: 如果需要,可以使用Zoller 170或類似的) 分配盒 (混凝土或塑料,如果執行超過兩個側面). 挖掘至少2英尺深, 穿過牆壁鑽一個洞, 或更深, 走在腳下, 無論是想要的, 或必要的. 計劃從這裡開始下坡, 因為這正是引力供應系統的全部功能. 它沒有使用除重力以外的機械手段將廢物從水箱排到排水場. 管道是4英寸的. 在建築物外面向水箱方向至少5英尺. 在牆壁或腳底下設定平面, 從那裡以每英尺約1/8"的斜率 (斜率) 執行到汙水池. 如果需要,可以進一步或全程進入水箱. 如果沒有,用適當的介面卡切換到4"3034和管道向3034的水箱. 確保在進入大樓的末端放一個測試蓋. 如果要穿過牆壁, 用水力水泥封閉洞周圍, 沒有太多的投籃跑出坦克. 如果水量過多, 液體會比固體更快地流失, 也可能沒有足夠的<unk>度到達排水場, 這取決於你的排水場的深度, 以及它將如何接近水箱的出口. 使用鐳射傳輸和"射擊"的頂部的管道走出坦克. 測量從入口頂部到水箱底部的距離. 增加這個 (上升到等級杆) 加上1 1/2"的數字你從管的頂部拍攝. 現在將<unk>杆設定為您所需的深度. 繼續使用這個挖掘洞到適當的深度. 根據許可證過程中進行的測試, 規劃和挖掘你的血<unk>場. 在鋪設和挖掘時,請記住在水箱和排水場之間保持正流. 這需要保持管道穩定. 檢視您所在地區的衛生要求,瞭解所需的嵌入尺寸和<unk>石尺寸. 在重力排水場中穿孔的管道沒有端到端的斜率,並且有封頂的末端. 根據當地衛生部門的規定, 所有區域都需要特殊的過<unk>布,報紙,四英寸的<unk>草或未經處理的建築紙,  摘要:
組裝挖掘所需的裝置和工具. 找出你想要進入建築物的位置與你想要放置汙水池的位置相比. 挖出一個足夠大的洞, 在管道周圍放置 (在大多數司法管轄區) 附近的<unk>石坑中的"1.5英寸的沖洗排水岩石". 一旦獲得衛生檢查員的綠色標籤,