文章: 為了充電空調中的冷卻劑,請先關閉空調,然後按照下面的步驟操作: 低壓軟管通常是藍色的,並連線到兩個管道中較大的吸管線. 高壓軟管通常是紅色的,並連線到液體管道,這是兩個管道中較小的. 讓它執行至少15分鐘,以便系統可以達到穩定狀態執行. 這將給你一個比較分析系統的表現,用以下測量:室外空氣溫度 返回空氣溫度在爐/空氣處理器 吸氣線溫度 液體線溫度 較新的單元通常會有一個標籤在電氣蓋的內部與特定的指令為您的單元. 它通常會告訴你測量超熱或低溫. 它還會給你一個圖表, 給定室外溫度的超熱或低冷值. 檢查您裝置的充電程式圖表以確定您系統使用的計量裝置型別. 這將是一個恆溫擴張<unk>或一個限制孔. 如果您的系統使用恆溫膨脹<unk> (TXV),請使用以下值: 系統超熱: 18°F (-7°C) 系統次冷卻: 25°F (-4°C) 如果您的系統使用限制器,您可以使用下表作為指南. 它包含給定室內和室外空氣溫度的推<unk>超熱值:為了找到所需的超熱值,從外部空氣溫度向返回空氣溫度下拉一條線. 該行/列中的值是所需的超熱溫度. 如果測試顯示需要冷卻劑,請檢查是否有洩漏,並修復. 漏洞通常可以在任何接頭或連線周圍發現:<unk>接或<unk>接接頭 壓力埠 螺紋管道聯結器 任何冷卻劑線路可能振動或摩擦單元底盤或其他部件的地方. 不要傾斜冷卻劑容器,因為這將使液體冷卻劑進入壓縮機的吸入側,並可能導致單元損壞. 慢慢地,少量地將製冷劑引入系統的吸管,並在加冷劑之間等待5到10分鐘,使系統穩定. 根據系統規格,在充電新系統或重新充電空置系統時,按重量新增製冷劑,但修剪一個單元或新增到現有製冷劑充電量時,不那麼精確. 檢查壓力和溫度,並確定是否需要更多的製冷劑. 一直重複,直到一切看起來正常. 當AC完成一個迴圈時,關閉單元的電源,並移除儀表.fh  什麼是總結?
採取以下步驟. 連線管道從測量器輸送器到您的系統的壓力埠. 開啟空調. 檢查溫度. 確定您的計量裝置. 檢查是否有洩漏. 連線充電或供應軟管從您的集散器到冷卻劑容器與容器在垂直位置. 加入製冷劑. 觀察一個完整的冷卻週期.