根據這個摘要寫一篇文章:  確保接地系統連線安全. 在不同的位置安裝新的接地杆. 安裝第二個接地杆.  條款:
檢查接地系統是否有問題. 確保連線接地杆和接地電路導體的<unk>緊. 還要確保接地電極導體與電路板中的接地杆牢牢連線. 大多數電氣系統還具有二次接地手段,例如接地棒連線到進入地面的冷水管道. 確保輔助接地裝置也被安全連線. 在某些情況下,可以在土壤阻力很大的地方安裝接地棒. 例如,如果把一根接地棒推到一個非常岩石和乾燥的區域,它可能不會很好地導電到地面. 如果這是您的地面杆的情況, 最好的解決方案是將另一根杆驅動到另一個位置. 這可能不需要你把磨砂棒遠離原來的棒. 即使是幾英尺也可以改變地面阻力. 如果你的初始接地杆有太多的阻力, 你可以連線第二個串聯來降低整體阻力. 這將確保任何地面斷層將能夠輕鬆地進入地面. 你的第二個接地杆應該位於與你的接地杆長度相等的距離. 如果你的第一根<unk>杆長8英尺 (2.4米),那麼你的第二根<unk>杆應該距離第一根<unk>杆8英尺 (2.4米).