請先關閉空調機的冷卻劑, 然後按照下列步<unk>進行: 低壓管通常是藍色的, 這兩種管道中較小的管道是液體管道. 讓它執行至少15分鐘, 這將讓你對系統的效能進行比較分析, 測量如下: 室外空氣溫度 <unk>/空氣處理器的返回空氣溫度 吸氣管溫度 液體管溫度 這部機通常會告訴你測量超熱或低冷. 這也會給你一個表格, 檢查您的裝置的充電程式圖表以確定您的系統使用何種計量裝置. 這將是一個恆溫膨張閥或限制孔. 如果您的系統使用的是恆溫膨張閥 (TXV),請使用以下值:系統超溫: 18°F (-7°C) 系統補冷: 25°F (-4°C) 如果您的系統使用的是限制器,您可以使用下表作為指南. 這裡列出了室內和室外空氣溫度所需的超溫值. 該行/列中的數值是所需的超熱溫度. 如果測試顯示需要冷卻劑, 任何冷氣管線可能在機體底盤或其他部件上震動或擦傷的地方. 請不要將冷卻劑容器倒下, 這會讓液態冷卻劑進入壓縮機的吸入側, 慢慢地,少量地將製冷劑引入系統的吸管,並在加冷劑之間等待5到10分鐘, 在充電新系統或重新充電廢棄系統時, 根據系統規格, 按重量增加製冷劑, 但剪裁單位或增加現有製冷劑充電, 檢查壓力和溫度, 並確定是否需要更多冷卻劑. 請重複直到一切看起來正常. 當交流電源完成一週期時,  這是什麼?
接下來的步<unk>. 接著將管道連線到系統的壓力口. 開啟空調. 檢查他們的溫度. 檢查您的計量裝置. 檢查有沒有漏水. 接著將充電或供應管從集散器連線到冷卻劑容器, 增加冷卻劑. 觀察完整的冷卻週期.