کاربرد تابلو سنکرون در رابطه با ژنراتورهای گازسوز و دیزل چیست؟ در مواردی که نیاز است تا ژنراتور با شبکه سنکرون شود یعنی به شبکه برق توان تزریق کند یا به صورت پارالل با ژنراتوری دیگر کار کند نیاز است تا از یک تابلو به نام استفاده نماییم. قبل از توضیح متعلقات تابلو سنکرون دیزل ژنراتور یا به ژنراتور گاز سوز می بایست توضیحی راجب مراحل و شرایط سنکرون بدهیم. در صورتی که بخواهیم دو شبکه یا دو ژنراتور یا یک ژنراتور با یک شبکه را سنکرون یا پارالل نماییم باید شرایط زیر فراهم باشد: برابری فرکانس برابری ولتاژ هم فاز بودن توالی فاز صحیح در داخل یک جز اصلی وجود دارد به نام که وظیفه برد سنکرون این است که علاوه بر چک کردن وضعیت موتور و مدیریت موتور که شامل بحث روشن و خاموش کردن موتور در شرایط بروز خطا میشود بحث چک کردن شرایط سنکرون و بستن کلید سنکرون را دارید. به این صورت که برد سنکرون سه فاز برق شهر و سه فاز ژنراتور را گرفته تا بتواند بحث فرکانس, ولتاژ, زاویه فاز و توالی فاز را بررسی نماید البته کار با بررسی به پایان نخواهد رسید پس از بررسی پارامتر های سنکرون دارای دو خروجی برای کنترل فرکانس و ولتاژ ژنراتور می باشد که اختلاف ولتاژ و فرکانس را تشخیص میدهد و با سیگنالی که به AVR و گاورنر می دهد اختلاف ولتاژ و فرکانس را به سمت صفر می برد هنگامی که اختلاف ولتاژ و فرکانس به بازه مجاز برسد فرمان بستن کلید سنکرون را میدهد. پس از بسته شدن کلید سنکرون و ورود ژنراتور به شبکه حال نقش برد در بحث تقسیم بار اکتیو و راکتیو و حفاظت های بحث کارکرد پارالل ژنراتور به میان می آید. در زمینه دو قطعه اصلی یعنی برد کنترل و کلید سنکرون نقش اصلی را به عهده دارند. باقی قطعات موجود در تابلو یعنی رله های کمکی و فیوز ها قطعاتی هستن که در تابلو کنترل ژنراتور به صورت اتو استارت نیز مشترک هستند. قابل ذکر است که کلید سنکرون با کلید های معمولی تفاوت هایی دارند, به عبارتی عملکرد کلید در این نوع تابلو ها بسیار مهم است به عبارتی این کلید باید بدون وقفه پس از دریافت سیگنال از برد کنترل بسته شود و تاخیر در بسته شدن موجب میشود کلید در زاویه فاز نامناسب بسته شود و شوک مکانیکی و الکتریکی به موتور وارد شود و با به طور کلی از شبکه خارج شود. جهت ساخت و نصب انواع تابلو سنکرون در نوان های مختلف میتوانید با کارشناسان گروه مهندسی ایرانیان ژنراتور پارس تماس بگیرید. مهندس تبریزی