پکیج‌های دیواری ممکن است در طول زمان با مشکلات و خطاهایی روبرو شوند و نمی‌توانند عملکرد مطلوب را داشته باشند. برای اینکه بتوانید در لحظه بروز مشکل، منش آن را پیدا کنید لازم است تا با علایم و دلایل ایجاد مشکل در پکیج های دیواری آشنایی داشته باشید. در این مطلب نکات بسیار مهمی را درباره عیب‌یابی پکیج دیواری در اختیار شما قرار می‌دهیم تا با استفاده از این نکات بتوانید متوجه شوید که هرکدام از علایم نشان‌دهنده کدام مشکل در پکیج دیواری منزل شماست. با ما همراه باشید تا با شایع‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پکیج دیواری به‌وجود بیاید آشنا شوید. ارتفاع شعله کم است (این مسیله می‌تواند به‌خاطر کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز باشد) وجود هوا در مدار. برای رفع این مشکل باید هواگیری به درستی انجام شود. کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به نیاز ساختمان باز نبودن کامل شیرهای رفت و برگشت پکیج فنر سوپاپ ضعیف شده و یا دریچه آب رسوب گرفته (سوپاپ در وضعیت نیمه باز مانده است) استفاده از سوپاپ بای‌پ س نامناسب کاهش دقت NTC رسوب گرفتن مبدل‌ها پایین بودن فشار آب در مدار (به دلیل گرفتگی مدار و یا خرابی پمپ) نامناسب بودن دودکش خراب بودن شیر سه راهه (در انواع پکیج‌های مبدل) لوله‌کشی غیر‌اصولی (پیچ‌و‌خم‌های زیاد و قطر لوله نامناسب) نزدیک بودن بیش از حد رادیاتور به پکیج (به‌خصوص در لوله‌کشی انشعابی) خراب بودن برد کنترل ارتفاع شعله کم است NTC دقت لازم را ندارد مبدل رسوب گرفته است خراب بودن شیر سه راهه در نوع مبدل استفاده از دودکش نامناسب اشکال در لوله کشی آب مصرفی سرد بودن بیش از حد آب ورودی خراب بودن فلوسوییچ خرابی سوپاپ بای‌پ س در مدل‌های مبدل خراب شدن برد کنترل مدار گرمایشی هوا گرفته است مدار گرمایشی نشتی دارد خراب بودن شیر سه‌راهه در نوع مبدل خراب بودن پمپ در نوع تک‌مبدل باز ماندن یا گیر کردن سوپاپ بای‌پ س خراب بودن یا گیر کردن فلوسوییچ پایین بودن دقت NTC مناسب نبودن ارتفاع شعله استفاده از پمپ نامناسب در ساختمان استفاده همزمان از چندین شیر مصرفی خراب بودن شیر سه راهه در نوع مبدل پایین بودن فشار آب راه یافتن آب مصرفی به مدارش گرمایش از طریق مبدل مصرفی و شیر پرکنه: خرابی NTC رسوب گرفتن مبدل مصرفی خرابی فلوسوییچ خراب بودن سوپاپ بای‌پ س در نوع مبدل کم بودن فشار آب - خراب بودن برد کنترل خراب بودن شیر سه‌راهه در نوع مبدل فشار آب نوسان دارد برق ورودی ضعیف است و یا نوسان دارد فشار گاز کم است دودکش مشکل دارد برق ورودی قطع شده است (پریز را چک کنید) مشکل در سیم‌کشی (فیوز و سیم‌کشی مربوط را چک کنید) سوختن و گرفتگی پمپ (پمپ را سرویس یا تعویض کنید) فشار گاز ورودی نامناسب است سیستم جرقه‌زنی مشکل دارد و نمی‌تواند سریعا مشعل را روشن کند که در این‌صورت باید تعویض شود. فاصله سیستم جرقه‌زنی و مشعل نامناسب است. فاصله باید در محدوده تا میلی‌متر تنظیم شود. فشار آب کم است میزان گردش آب در مدار پایین است ممکن است که در سیستم لوله‌کشی و اتصالات نشتی وجود داشته باشد. ممکن است که سیستم هوا گرفته باشد و یا هواگیری به درستی انجام نشده باشد. ممکن است فشار بالای سیستم موجب عمل کردن شیر اطمینان شده باشد. سیستم هوا گرفته است و با به‌شکل اصولی هواگیری شود. احتمال خرابی در پمپ پکیج وجود دارد. احتمالا NTC خراب است. باید خرابی این قطعه بررسی شود و در صورت خراب بودن تعویض شود. عدم کارکرد سیستم ضدیخ زدگی و ضد گیرپاژ. سیستم باید بررسی و تعمیرات لازم انجام شود. فشار کم آب شهری کم است یا سیستم لوله کشی و پکیج نشتی دارد. برای حل مشکل باید از پمپ آب خانگی استفاده‌کرد و یا نشتی را برطرف کرد. استفاده از دودکش با قطر نامناسب و یا گرفتگی آن نبودن هوای کافی در محیط و در نتیجه سوختن ناقص گاز کثیف بودن مشعل‌های پکیج دانستن این نکات به شما کمک می‌کند که هنگام مشاهده هرکدام از این علایم در پکیج دیواری منزل یا محل کارمشکل احتمالی پکیج دیواری را دریابید و آن را رفع کنید. البته توصیه می‌کنیم اگر خودتان دست به آچار نیستید و علاقه‌ای به کارهای فنی ندارید، برای تعمیر پکیج دیواری حتما از یک متخصص کمک بگیرید برای مطالب بیشتر به مراجعه فرماییید