انتخاب پمپ سیرکولاتور در پروژهای تاسیسات مکانیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بطوریکه، در صورت عدم انتخاب صحیح پمپ های سیرکولاتور تمامی سیستم های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع عملا بلا استفاده یا بدون بازدهی مناسب خواهد بود، بر این اساس انتخاب پمپ سیرکولاتور شبیه به ماشین حمل است که باید صحیح، بدون هیچگونه کاستی و در زمان مشخص به کاربران برسد. انتخاب پمپ های سیرکولاتور برای چیلر های سرمایشی، دیگ های حرارت مرکزی، گرمایش رادیاتور و شوفاژ، سیرکولاسیون برج خنک کننده، سیرکولاسیون فن کویل های و انواع مبدل های حرارتی باید با حساسیت بیشتر انتخاب شوند در واقع اولین گام برای شروع محاسبات پمپ های سیرکولاتور بعد از محاسبات بار حرارتی بدست آوردن هد و دبی پمپ سیرکوله می باشد. این اطمینان به شما داده میشود در پایان این بخش به راحتی میتوانید هد و دبی انواع پمپ سیرکولاتور را برای پروژه های بزرگ محاسبه کنید. در این مقاله بصورت رایگان میتوانید نحوه را بیاموزید. از آنجا که سیستم های سرمایش و گرمایش به صورت سیکل بسته می باشد، فشار در سیستم های بسته معنی ندارد و هر نوع سیالی که در این سیستم ها گردش میکند صرفا برای گردش در مسیر لوله کشی است و نه رساندن آن سیال از جایی به جای دیگر. باتوجه به این مطلب دانستن منطق استفاده از پمپ سیرکولاتور ضرورت پیدا میکند. در این قسمت سعی شده است که پمپ سیرکولاتور سیستم های سرمایش و گرمایش به صورت بنیادی و مفهمومی و همچنین ضرورت استفاده از آن به طور ساده تری بیان شود. در صورت استفاده از پمپ سیرکولاتور ما فشار سیستم را بالا نبرده ایم، بلکه توانسته ایم بر افت فشار های طولی و افت فشار محلی ناشی از سیستم لوله کشی، شیرآلات، دیگ، رادیاتور، فن کویل و هواساز غلبه کینم. به عبارت دیگر هد پمپ سیرکولاتور برابر است با مجموع آفت فشار محلی و افت فشار طولی سیستم حرارت مرکزی. از انجا که هد پمپ باید به اندازه ای باشد که آب را تا دورترین مبدل حرارتی و وسایل توزیع کننده به گردش در آورد، لذا محاسبه هد پمپ سیرکولاتور بر اساس افت فشار های طولی و محلی بحرانی ترین مسیر (معمولا طولانی ترین مسیر) صورت میگیرد. یعنی ابتدا طولانی ترین مسیر را پیدا می کنیم و سپس افت فشار های طولی و محلی آن را محاسبه می کنیم. در مدل های از نوع و در از نوع انتخاب می شوند. سیستم سیرکولاسیون در پروژه های بزرگتر دارای دو پمپ یا بیشتر است که حداقل یک دستگاه بصورت رزرو است. نکات مهم و قابل توجه در محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور آنچه باید در مورد انتخاب محاسبه دبی پمپ سیرکولاتور بدانید به شرح ذیل است. وظیفه اصلی پمپ سیرکولاتور رساندن انرژی مورد نیاز و گردش آب در کل سیستم حرارتی و تهویه مطبوع می باشد. پمپ سیرکولاتور در مسیر بسته کار می کند، بنابراین وظیفه اصلی آن گردش آب است نه رساندن آب به. حامل انرژی بودن پمپ های سیرکولاتور به منزله آن است که انرژی باید در مدت زمان معین به مصرف کنندها برسد تا اختلاف دما بیش از حد نشود. در انتخاب پمپ های سیرکولاتور این نکته بسیار حایز اهمیت است که در پمپ های سیرکولاتور، دبی از فشار مهمتر است. انتخاب پمپ سیرکولاتور مناسب پمپ سیرکوله در سیستم های دو فصلی باید با توجه به دبی آب سرد انتخاب شود. در سیستم های دو فصلی دبی مورد نیاز آب سرد بیش از آب گرم است. دبی پمپ سیرکوله بر اساس ظرفیت حرارتی و برودتی و میزان اختلاف دمای هر سیستم محاسبه می شود. که اعداد ثابتی هستند. برای مثال در سیستم سرمایشی میزان ظرفیت برودتی در واحد بی تی یو بر ساعت تقسیم بر ، عدد دبی را بر حسب گالن بر دقیقه به ما می دهد و در سیستم گرمایش، ظرفیت حرارتی بر حسب بی تی یو بر ساعت به عدد تقسیم می شود. میزان هد و فشار خروجی پمپ با توجه به نوع سیستم گرمایش و سرمایش، فن کویل، رادیاتور، دیگ و چیلر متفاوت است. هد پمپ سیرکوله باید قابلیت غلبه بر افت فشار مسیر و اتصالات و دستگاه های سرد کننده و گرم کننده را داشته باشد. در پایان امیدوارم این مطلب برای شما مفید واقع شود و بتوانید پمپ سیرکولاتور مورد نیاز را به درستی انتخاب و خریداری نمایید.