2#6F+1#6N ANTIFRAUDE XLPE - PVC 90°/600V NEUTRO
CONCENTRICO EXISTENTE
2#6F+1#6N+1#6T AWG Cu THHN-THWN-2
2x50 Reviso
DUCTO 2XØ2" PVC DB
DUCTO RESERVA
Icc 25kABARRAJE
DE NEUTROBARRAJE
DE TIERRACable cu 8 AWGPuente equipotencial entre barraje de
neutro y tierra cable minimo cu thhn #8
AWG. La equipotencialización  entre
neutro y tierra solo debe realizarse en
un tablero principal de baja tensión
reserva no
equipada x 2
1. Se debe  cumplir  el Reglamento  Técnico  de Instalaciones  Eléctricas  - RETIE,  Resolución  181294,  sus normas  nacionales  e
internacionales asociadas, en especial los artículos aplicables del Código Eléctrico Colombiano, - NTC 2050.
2. Se debe cumplir la normatividad de ESSA.
3. Se debe  cumplir  las exigencias  específicas  emitidas  dentro  del documento  de términos  técnicos  y de referencia,  y dentro
del formato Excel del presupuesto.
4.Los tubos  conduit,  tuberías,  canalizaciones  y bandejas  portacables  utilizadas  deben  estar  acordes  a los usos  permitidos  en
el Capítulo 3 de la NTC 2050.
5. El acople  entre  las tuberías  a las cajas,  conduletas  o bandejas  portacables  se deben  realizar  mediante  accesorios
adecuados.
6. Este plano se complementa con las memorias descriptivas, especificaciones técnicas y los correspondientes planos afines.
7. Debe  tenerse  en cuenta  que lo que se mencione  en las especificaciones  técnicas  y no se muestre  en los planos  o se
muestre  en los planos  y no se mencione  en las especificaciones  técnicas,  se tomara  como  si apareciera  en ambos.  En
caso  de discrepancias  entre  los planos  y las especificaciones,  primará  o tendrá  mayor  validez  la norma  escrita,  o en su
defecto la justificación de la desviación técnica.
8. El Contratista junto con la Interventoría evaluará y definirá cualquier desviación técnica justificada.
9. El Contratista  deberá  verificar  medidas  en obra,  velando  por la ruta exacta  de las canalizaciones;  e igualmente  facilitar
planos AS BUILT.
10. Todo material utilizado debe contar con certificado de conformidad de producto RETIE.
11. Los calibres y ductos de circuitos  están especificados en los cuadros de carga.
12. Aterrizar  todos los elementos metálicos de la instalacion eléctrica (Tableros, cajas, canaletas, bandejas portacables).
13. La tubería expuesta a la intemperie debe ser IMC.
14. La tubería PVC solo enterrada, o embebida en concreto, en caso contrario usar ETM.
11. El proveedor  de los equipos  de iluminación  deberán  entregar  el estudio  fotométrico  y la documentación  necesaria  para la
certificación Retilap.
12. Revisar las distancias de seguridad y servidumbre para la instalación de los mástiles y equipos de iluminación.Polígono comprendido sobre la calle 69
y calle 70 entre cra 11 y cra 21