MARCA MODELO CAPACIDAD ESTADO Piso Ubicación Sede Cant. Valor Unitario Valor Total 
TITAN Titán modelo viejo 3 KVA Bueno 10 calle 25 7-48 Pereira 1 $ 50.000 $ 50.000
APC SUBA 3 K 3 KVA Bueno 10 calle 25 7-48 Pereira 1 $ 50.000 $ 50.000
APC APC SUA3000 3 KVA Bueno 7 calle 25 7-48 Pereira 1 $ 50.000 $ 50.000
FORZA FX 1500 LCD 1.6 KVA Bueno 2 calle 25 7-48 Pereira 1 $ 50.000 $ 50.000
GAMATRONIC P + 50 KVA40/KW 50 KVA Bueno 3 Cra 10 17 55 Pereira 1 $ 650.000 $ 650.000
MARCA MODELO CAPACIDAD ESTADO Piso Ubicación Sede Cant. Valor Unitario Valor Total 
APC APC SU3000NET 3 KVA Bueno 14 calle 25 7-48 Pereira 1 $ 1.750.000 $ 1.750.000
1
2
3
4
5
6Prestación de soporte para cualquier eventualidad relacionada con las UPS, en donde se debe contar con asistencia técnica 24/7 en un 
tiempo de respuesta no mayor a dos (2) horas durante tiempo de garantía del mantenimiento preventivo (1 mes posterior a la entrega del 
mantenimiento preventivo) en caso de presentar alguna falla.La Empresa a contratar deberá emitir recomendaciones sobre instalaciones eléctricas con que cuenta la entidad.
El personal técnico y de ingeniería debe contar con toda la experiencia y capacitación para las instalaciones de UPS, en redes eléctricas, y 
todo lo relacionado con sistemas de protección y respaldo de energía de data center y equipos de cómputo.Especificaciones Técnicas GeneralesSOLICITUD DE COTIZACIÓN 
1.Mantenimiento preventivo  a las siguientes UPS, de acuerdo a las especificaciones técnicas:
NOTA: EL VALOR DEL MANTENIMIENTO INCLUYE 1 VISITA EN SITIO  DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO2.Mantenimiento Correctivo a la UPS, incluye cambio tarjeta principal o reparación de la UPS y puesta en funcionamiento  
Se realizarán las siguientes pruebas para certificar la instalación:
-Resistencia entre las fases y tierra en cada uno de los circuitos.
-Comprobación de la carga.
-Secuencia correcta de fases.
-Balance de carga entre fases.
-Verificación y funcionamiento de las cargas.
-Medición de parámetros como voltaje, corriente y frecuencia.El mantenimiento deberá incluir:
-balanceo de cargas para el correcto funcionamiento de las UPS.
-Capacitación sobre el manejo de las UPS.El mantenimiento preventivo de las UPS debe realizarse en las instalaciones del Área Metropolitana Centro Occidente,a  no ser que sea 
estrictamente necesario trasladarlas a algún laboratorio para pruebas específicas, previa aprobación del supervisor del contrato y de la 
coordinación administrativa . Los gastos de traslado de los equipos estaran a cargo del contratista. para el caso de mantenimiento 
correctivo si se autoriza el traslado del equipo.
