CONVENCIONES HIDRAULICAS
TUBERÍA HIDRÁULICA PROYECTADA
PUNTOS HIDRÁULICOS
VALVULA DE CORTE
ÁREA DE INFLUENCIA PH
MEDIDORTUBERÍA HIDRÁULICA EXISTENTE.10.40.05 .05TAPA DE HIERRO
CON BISAGRA.07 .07.36.50
MARCO
EN HFVARIABLE DE 0.80 A 0.60
.10
CONCRETO
DE 210 Kg/cm
ANILLOS
PREFABRICADOS
VALVULA
NOTA:
- Las uniones quedaras
libres de Anclajes.SOPORTE EN CONCRETO
DE 175Kg/cm2CONCRETO DE
210 Kg/cm2ESPACIOS
LIBRESCORTE A-APLANTA
3Ø3/8 a c/lado
con GanchosTAPA DE HIERRO
CON BISAGRA
A A
CAJA PREFABRICADA PARA VALVULAS
ESC 1:10DETALLEESQUEMA INSTALACION MEDIDOR3/4'' M-H BRONCE O PVCREGISTRO INCORPORACION
COLLAR DE DERIVACION EN HD
TUBERÍA MATRIZ3/4'' H-H EN 100% BRONCE OVALVULA ANTIFRAUDEANDENCAJA DEL MEDIDOR
PROFUNDIDADDIMENSION INTERIOR 
DIMENSIONES
ALTURAANCHOLONGITUD
2525∅1/2"
25.542(Cms.)
∅3/4"
42
25.5
15 cms.
3/4'' H-M EN 100% BRONCE OVALVULA DE PASO
APOYO1. MARCO Y TAPA EN HIERRO DUCTIL  CO N
SISTEMA DE SEGURIDAD , FUNDIDA SOBRE CAJA DE
CONCRETO REFORZADO
2. MEDIDOR TIPO VELOCIDAD DE 115 mm DE
LONGITUD R160  Q3=2.50* ESPECIFICACIONES :
* NOTAS :
* MEDIDOR(CHEQUE TIPO CORTINA) VÁLVULA DE RETENCIÓN
Ø 1/2", 3/4" Y 1"TAPA HIERRO DUCTIL 
ACOPLE
ACOPLE
PVC CON INSERTO METALICO EN PVC CON INSERTO METALICOCON SEGURIDAD ANDENL M
Ver Cuadro
NPTM X 25 mmADAPTADOR 3/4''
CON INSERTO METALICO
PARA PVC O ACPE 80 PN 16TUBERÍA DE POLIETILENO 25mmTORNILLO 0.51
0.35
DETALLE * LA PERFORACION Y LA INSTALACION DEL
MEDIDOR SERAN REALIZADOS POR PERSONAL
DEL ACUEDUCTODE SEGURIDAD
ESC 1:20∅1"
2542
25.5
DETALLE 
CONEXIÓN LLAVE MANGUERA
ESC 1:10Accesorios
Tubería RDE 9, 1/2"
Terreno natural
Solado 5 cm 1500 psiRegistro 1/2"Llave de mangueraNivel de piso
- LA TUBERIA Ø1/2" SERA RDE 9 PVC PRESION PARA AGUA FRIA.
- ACCESO AL TANQUE SUBTERRANEO POR ZONA SEGURA Y PUBLICA.
LA REDUCCION SERA EXCENTRICA PARA LA POSICION HORIZONTAL Y COMO ALTERNATIVA CENTRICA PARA POSICION VERTICAL.
- LOS APARATOS SANITARIOS CUMPLIRAN CON LA NORMA ICONTEC NTC 920-1 PARA CONSUMOS MINIMOS.- SI LA BOMBA NO TIENE CARGA DE AGUA Y EL DIAMETRO DE LA CARCASA ES MENOR QUE EL DIAMETRO DE LA SUCCION- VALVULAS DEL TANQUE ELEVADO Y/O SUBTERRANEO EN SITIO DE FACIL ACCESO Y MANEJO.
- EL REBOSE DEBE QUEDAR A FLUJO LIBRE DE FACIL OBSERVACION Y NO CONECTAR DIRECTAMENTE A DESAGUE.
- LA TAPA DEL TANQUE DEBE QUEDAR REALZADA, CON CIERRE HERMETICO Y CANDADO PARA EVITAR CONTAMINACION.
- COLOCAR MALLA TIPO ANGEO EN LAS PUNTAS DE TUBERIAS DE REBOSE Y VENTILACION PARA EVITAR ENTRADA DE ANIMALES.ESPECIFICACIONES
REDES INTERNAS Y ACOMETIDAS
- LA TUBERIA SERA PVC GRADO 1 TIPO I.
- LA TUBERIA NO ESPECIFICADA SERA PVC PARA AGUA FRIA Y CPVC PARA AGUA CALIENTE.
- LA TUBERIA Ø3/4" SERA RDE 11 PVC PRESION PARA AGUA FRIA.
- LA TUBERIA Ø>=1" SERA RDE 13.5 PVC PRESION PARA AGUA FRIA.
- LA TUBERIA Ø>=1/2" SERA RDE 11 CPVC PRESION PARA AGUA CALIENTE.
- EN EL CUARTO DE BOMBAS Y TUBERIAS A LA VISTA SERAN EN H.G. TIPO PESADO.
- VALVULAS EN BRONCE TIPO PESADO.
REDES EXTERNAS
- LA TUBERIA Ø>=3" SERA RDE 13.5 PVC PRESION UNION MECANICA.
- ACCESORIOS EN H.F. O CUERPO DE HIERRO DUCTIL ASTM A536.
- VALVULAS Ø<=4" EN BRONCE TIPO PESADO O HIERRO DUCTIL.
COMPUERTA ELASTICA NORMA NTC 1279, NTC 2079 o AWWA C-515, C-509, C-550.
- VALVULAS Ø>=6" HIERRO DUCTIL, COMPUERTA ELASTICA NORMA NTC 1279, NTC 2079
o AWWA C-515, C-509, C-550.3- CAJA PARA LA UNION
  Material no escogido pero de aceptable 
  calidad, excento de piedras grandes.0.30
  usarse tierra vegetal), apisonado en capas  Material escogido libre de piedras (No debe 
  de 0.10 m de espesor, hasta 0.30 m. por - RELLENO INICIAL :
Relleno final- En el sitio de la union excavar una caja
  de 0.30 m * 0.10 m.2- PROFUNDIDAD DE LA ZANJA1- ANCHO DE LA ZANJA
PROFUNDIDAD MINIMA :
PROFUNDIDAD MINIMA :  de vehiculos. HRasante definitiva- La Zanja puede encontrarse por encima del 
- Para tuberia de Ø 2 a 4"  Ancho maximo : 0.70 m
0.20INSTALACION TUBERIA DEL ACUEDUCTO
4- RELLENO DE LA ZANJA
- RELLENO FINAL :Relleno inicial  encima del tubo.PROFUNDIDAD MAXIMA :  de vehiculos.
- 1.30 metros.
0.10- 1.00 metro, si existe posibilidad de paso- 0.60 metros, si no existe posibilidad de paso   A LA COTA CLAVE DEL TUBO (H)  Ancho recomendable : ØExt. + 0.30 m  nivel del tubo. Dependiendo del terreno.  Ancho minimo : ØExt. + 0.40 m- Para tuberia de Ø 4", 6", 8".
ØExt.
0.20N
N
PLANOPlanta DetallesHID - 05 01/12/2022
DE5 5
PLANOPlanta DetallesHID - 05 01/12/2022
DE5 5
HID - 05 HIDRÁULICO
PLANTA DETALLES HIDRÁULICOS - PROYECTO PARQUE LINEAL BORDE LA VICTORIA
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2020 - 2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TALLER DE ARQUITECTURADISEÑO
RESPONSABLEPROYECTO
ESCALAS
1:100, Planta GeneralNOTAS GENERALESCOMUNA SUR 11
PLANOS.
   •   Todos los elementos que no estén consignados en los planos y detalles
           arquitectónicos o en los planos técnicos no son responsabilidad del equipo
           profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
   •  Las especificaciones dadas en este plano se consideran como base para el diseño
         definitivo, el contratista debe verificarlas para garantizar su estabilidad y calidad
         en el tiempo. Si se requiere, el contratista puede proponer alternativas a las
         mismas, pero su modificación debe contar con una previa consulta y
         aprobación de la interventoría y el arquitecto proyectista.
   •  Cualquier  modificación  del diseño  hidraulico  debe  ser consultada  y aprobada  por el
equipo profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
    •   Cualquier modificación en el diseño arquitectónico o técnico
         debe contar con la aprobación del equipo profesional de
         diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
ESPECIFICACIONES.
   •   Las especificaciones contenidas en los planos y detalles hidraulicos se
           consideran como base para el diseño definitivo y priman sobre el presupuesto
           y las especificaciones técnicas. Las mismas deberán verificarse en obra para
           garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo.
   •   Si se requiere, pueden proponerse alternativas a las mismas pero su modificación
           debe contar con una previa consulta y aprobación por parte del equipo
           profesional de diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
MEDIDAS Y NIVELES.
    •   Todas las medidas deben ser confrontadas y verificadas en obra. Cualquier
          modificación derivada debe ser consultada con el equipo profesional de
          diseñadores Alcaldía de Bucaramanga.
    •   La propuesta de niveles de la superficie del piso del proyecto ha sido diseñada
          con el levantamiento topográfico. Todos los niveles y la localización de
          puntos arquitectónicos deben ser verificadas en obra.
    •   No se deben tomar niveles ni medidas sobre planos. Sólo deben asumirse
          los datos plasmados en los mismos.
    •   Los niveles que en obra no correspondan con los datos plasmados en los planos
          deberán ser estudiados por el equipo profesional de diseñadores
          Alcaldía de Bucaramanga.
    •   Todos los niveles y puntos arquitectónicos deben ser verificados en
          obra por una comisión de topografía permanente.
    •   El sistema de cotas y medidas se encuentra referenciado a los
          ejes de la propuesta arquitectónica
  •   La implantación de este diseño fue elaborada sobre planimetría y levantamiento
           del equipo de diseño de la alcaldía.
  •   No tomar medidas directamente sobre el plano.
  •   No hacer modificaciones a los planos sin la autorización del equipo de diseño de
           la alcaldía.
     •   ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES A ESTA FECHA.
     •   VERIFICAR Y CONFRONTAR LAS MEDIDAS EN LA OBRA.
     •   PARA MAYOR INFORMACION VER PLANOS DE DETALLES.CONTENIDO
01
A
B
C
D
EINFORMACION GENERAL
REVISION PREELIMINAR
COORDINACION TECNICA
LICENCIAMIENTO
CONSTRUCTIVOXIng. OCTAVIO ANDRES SANDOVAL
STD 68202-289451
Arq. Ivan Dario Acevedo
Parque Borde Sur Hidraulico
02
03
04
05Arq. Luis Raul Carrillo
Ing. Viviana Lucia GómezArq. Ivan Vargas Cardenas
ARCHIVO
LIBRO DE PROY.PARQUE LINEAL BORDE SUR LA VICTORIA
BORDE SUR_HIDRÁULICO.dwg
HIDRÁULICOSecretario de
Infraestructura
Director delEquipo de Apoyo
Coordinador deArquitectura
Lideres equipo de
Hidráulica
INFORMACION CADResponsable de Proyecto
Colaboradores
diseñoEQUIPO DE TRABAJO
Indicadas, DetallesNOTAS:
1. las especificaciones de materiales se encuentran especificadas en notas a lo largo de los planos de los planos de
diseño.
2. El sistema de puntos hidráulicos dispuestos para el riego y bebederos no superan la demanda minina de presión en
el sistema, 14 m.c.a.
3. El rango efectivo de funcionamiento de los puntos hidráulicos de riego es 15 metros de diámetro y se disponen 6
puntos separados en dos redes independientes.
4. la red hidráulica dispuesta en el diseño comprende los puntos hidráulicos de riego y bebederos, en el caso de
bebederos se dispone de nueve puntos hidráulicos.
5. Para la red proyectada de los bebederos y puntos de riego se instalaran, para cada punto hidráulico, válvulas de
corte.
6. Se requiere instalar un medidor de velocidad, Qn=1.58 Lps y diámetro Ø3/4"
7. Para mejorar las condiciones hidráulicas del sistema se procede a cerrar la red, sin embargo los cálculos se realizan
como si la red estuviera abierta, con esto se pretende estabilizar la presión en todo el sistema de riego y bebederos.
8. los cambios realizados a lo largo del proyecto deben ser consultados y aprobados por el ingeniero diseñador. PARQUE LINEAL BORDE LA VICTORIA
Polígono comprendiendo sobre la calle 69 y
calle 70 entre la carrera 11 a carrera 21
Bucaramanga Colombia200128
