Acceso 
1-21-21-21-21-2
3-43-43-43-43-43-4
5-65-65-65-65-6
7-87-87-87-87-87-8
9-109-10
9-109-109-109-109-109-109-109-10
9-109-109-10
9-109-10
9-10
9-10
9-109-10
9-10
9-10
11-1211-1211-1211-12
11-1211-1211-1211-12
11-1211-12
11-12
11-12
11-12
11-1211-1211-12
11-12
11-12
11-12
11-12
11-12
BASE ADOSADO A
NIVEL DEL PUENTE
PARA POSTE
LUMINARIA
BASE ADOSADO A
NIVEL DEL PUENTE
PARA POSTE
LUMINARIABASE ADOSADO A
NIVEL DEL PUENTE
PARA POSTE
LUMINARIAADOSADO
BASE ADOSADO A
NIVEL DEL PUENTE
PARA POSTE
LUMINARIA
BASE ADOSADO A
NIVEL DEL PUENTE
PARA POSTE
LUMINARIADUCTO IMC A LA
VISTA - ADOSADODUCTO IMC A LAVISTA - ADOSADO
DUCTO IMC A LA
VISTA - ADOSADO DUCTO IMC A LA
VISTA - ADOSADOADOSADO
DUCTO IMC A LA
VISTA - ADOSADODUCTO IMC A LAVISTA - ADOSADODUCTO IMC A LAVISTA - ADOSADO
DUCTO IMC A LAVISTA - ADOSADODUCTO IMC A LA
VISTA - ADOSADODUCTO IMC A LA
VISTA - ADOSADO
N1Ñ1O1P1Q1
R1S1T1
V1W1X1Y1
Z1
A2B2C2D2
A3B3
C3
D3E3F3
G3H3
i3J3
K3L3
M3N3
Ñ3 O3
Q3R3
S3T3V3W3X3
Y3Z3A4
B4C4D4
E4
F4G4H4i4
J4
K4L4M4N4Ñ4O42B
C2BC
2B
C
11-124B3C5B4C5B4C6B5C6B5C6B5C9-106B
5C6B
5C6B
5C2B
C3B
2C3B2C6B
5C6B
5C6B
5C6B
5C
2B
C3B
2C3B
2C
3B
2C3B
2C
2BC3B2C3B
2C3B
2C
3B2C3B
2C3B
2C3B2C
2B
C3B
2C3B
2C
2BC4B
3C4B
3C4B
3C4B
3C4B
3C4B
3C4B
3C4B
3C4B
3C2BC
3B2C
3B
2C
3B2C7B
6C
DEDE DEDEDEDEDEDE
D
E
DE
DE
DE
DEDEDE
DEDE
DEDEDE
DEDE
DED
EDE11-12
9-10
7-8
7-8
11-1211-12
5-6
5-65-65-65-65-6
PLANO02/08/2022
DE09ALCALDIA DE BUCARAMANGA
2020 - 2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
TALLER DE ARQUITECTURADISEÑO
RESPONSABLEPROYECTO
ESCALAS
1:250CONVENSIONESCONTENIDO
01
02PLANO
ARC+IVO
LIBRO DE PROYINFORMACION CAD
04ESCALAS
CAMARA  DE INSPECCION DE 0.6X0.6 mDUCTO PVC 1.1/2"B
RED Al THHN /THWN S8000 3#6 AWG.C
DUCTO POR PISOPLANTA GENERAL
PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA
IQVWDODFLRQHV HOHFWULFDVPLANTA GENERAL  - ILUMINACION
PLANTA GENERALFECHA:POSTE DE CONCRETO
TABLERO ELECTRICO
Varilla de Cu  2,5 m X 5/8"CABLE Cu ENCAUCHETADO 3X12EPARQUE BORDE SUR LA VICTORIA200131
DUCTO PVC 3/4"DiGUZINNI 55W (REFERENCIA E302-15)
iGUZINNI 24W (REFERENCIA E303-15)
iGUZINNI 54W (REFERENCIA E2885-15)
iGUZINNI LANDER 32 (REFERENCIA AKS4-15)iGUZINNI LINEA LUCE (REFERENCIA EZ45)iGUZINNI WALKI (REFERENCIA EI47-15)
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 6m
POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8m
EQUIPO DE MEDIDAILUMINACION PARQUE BORDE SURN
ZONA NORMATIVA POT- VÍA GIRÓN 6VLD PULQFLSDO D MDWDQ]DVLD AFXHGXFWR
VLD D OD CRVWD
AXWRSLVWD GLURQVLD PDOHQTXH CDIH MDGULG
AXWRSLVWD FORULGDEODQFD1100000 1100000
1102000
1104000
1106000
11080001286000
1284000
1282000
1280000
1278000
1276000
12740001286000
1284000
1282000
1280000
1278000
1276000
1274000
1102000
1104000
1106000
1108000LOCALIZACION
1.DISEÑO INSTALACIONES ELECTRICAS PARQUE BORDE SUR LA VICTORIA.
2.EL PARQUE  CUENTA  CON SERVICIO  DE ENERGIA.  INSTALACION  ELECTRICA  EXISTENTE  CON
MEDIDOR  # 22016190.  TABLERO  DE MEDIDA  Y CONTROL  DE ALUMBRADO  PUBLICO
EXISTENTE.
3.TABLERO  GENERAL  DE CONTROL  Y MEDIDA,  TAP, EXISTENTE,  UBICADO  EN EL COSTADO
NORTE  DE LA CALLE  69, ESQUINA  CON CARRERA  15. SE PLANTEA  INSTALAR  2 DUCTOS
ADICIONALES  DE 2" PVC, SOTERRADOS  ATRAVESANDO  LA CALLE  69 PARA  LLEGAR  POR EL
COSTADO SUR AL PARQUE. ESTA CANALIZACION SERÁ CON TOPO MISIL.
4.EN EL DISEÑO DE ILUMINACION DE LAS ZONAS DEL PARQUE SE PROYECTA
ILUMINACION BASICA:
-ILUMINACION SOBRE LA VIA COSTADO SUR DE LA CALLE 69, LUMINARIA DE 53.1 W, 
INSTALADA EN POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 8 m.
--ILUMINACIÓN DE LAS PLATAFORMAS O PASALERAS CON LUMINARIA LED DE 24.1 W
INSTALADAS A NIVEL DE LA PLATAFORMA, CON POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 m,
PARA LO CUAL SE DEBE PREVER LA EXTENSIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA EN LA
BASE DE LA PLATAFORMA DE LA PASARELA. VER DETALLE DE INSTALACION.
--ILUMINACION PARA LAS ZONAS VERDES, SENDEROS, ZONAS DE JUEGOS CON
LUMINARIA LED DE 54.1 W CON POSTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 m, ENTERRADO.
ILUMINACION ORNAMENTAL. OPCIONAL:
--ILUMINACION PARA LAS BANCAS EN LA BASE, CON LUMINARIA LED DE 5.9 W - 12 V,
SOBRE PUESTAS A LA ESTRUCTURA, TENDRAN FUENTE DE ALIMENTACION TIPO DRIVER.
--ILUMINACION PARA LAS ESTRUCTURAS VERTICALES CON 4 LUMINARIAS LED DE 39.2 W
POR CADA ESTRUCTURAS, INSTALADAS SOBRE PUESTAS EN LA PAREDES EN LA PARTE
SUPERIOR INTERNA.
--ILUMINACION DE LAS ZONAS ENTRE LAS PASARELAS O PLATAFORMA ELEVADAS Y ELPISO, CON LUMINARIA LED DE 23.2 W, SOBRE PUESTA EN LA CARA INFERIOR DE LA
PLATAFORMA. VER DETALLE DE INSTALACIÓN
5.RED DE DISTRIBUCION  PRICIPAL  TUBO  CONDUIT  PVC DE 1.1/2",  CONDUCTOR
AL-THHN/THWN  S-8000,  EN LOS ELEMNTOS  DE CONEXIÓN  Y DERIVACIÓN  SE DEBERÁ
APLICAR  EL TRAMAMIENTO  CON GEL ANTIOXIDANTE  Y HERRAJES  DE ALUMINIO  O
BIMETALICOS COBRE-ALUMINIO SEGUN EL CASO.
6.RED DE ALIMENTACION  A LAS LUMINARIAS  EN TUBO  CONDUIT  PVC DE 3/4" PARA  LOS
TENDIDOS  SOTERRADOS  Ó TUBO  METALICO  GALVANIZADO  DE 3
4" PARA  LA TUBERIA
INSTALADA A LA VISTA, CABLE Cu ENCAUCHETADO 3X12.
7.LA TUBERIA  METALICA  GALVANIZADA  TENDRA  CONDUCTOR  DE CONTINUIDAD  DE TIERRA  EN
CABLE Cu THHN/THWN CALIBRE 12.
8.RED DE DISTRIBUCION F-F-T A 220 VOLTIOS
9.LAS ESTRUCTURAS TERMINALES DE CIRCUITO TENDRAN FOSO DE PUESTA A TIERRA.
10.ALIMENTACION  DE LAS LUMARIAS  DESDE  LA CAMARA  DE INSPECCION  MAS CERCANA
HASTA LA BORNERA DE CONEXION DE LA LUMINARIA SIN EMPALMES NI DERIVACIONES.
11.NORMAS Y REGLAMENTOS APLICABLES:
-NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2050. NOV 1998.
--NORMAS PARA CALCULO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION. ESSA. MAYO DE
2005.
--REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. RETIE. AGOSTO DE 2013.
--REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION Y ALUBRADO PUBLICO. RETILAP. MARZO DE
2010.OBSERVACIONESING. OSCAR A. ARIAS SILVA
INGENIERO ELECTRICISTA UIS
MAT. SN. 205-06673
Reviso
Polígono comprendido sobre la calle 69
y calle 70 entre cra 11 y cra 21