TR 2002
NOTAS
- LA DISTRIBUCIÓN  DE  B. T. SERÁ   RED  SUBTERRÁNEA   Y CONDUCTORES  EN CABLE  TIPO  THHN
AWG.
- EL DISEÑO CUMPLE CON LA NORMA 2050 ICONTEC - NORMAS EBSA - RETIE-RETILAP Y NTC 4552.
- SE INSTALARA TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 225 KVA PARA  1 USUARIO.
- EL TRANSFORMADOR  DEBE  CUMPLIR  CON  LA NORMA  819  NTC 3997-5074  INCONTEC
ACTUALIZADA.
- DISTRIBUCIÓN RED DE BAJA TENSIÓN SERÁ RED SUBTERRÁNEA COBRE AISLADO TETRAFILAR.
- LA RED DE MEDIA TENSIÓN PASA POR EL FRENTE DEL PREDIO CIRCUITO.
- SE DEBERÁN  UNIR  EQUIPOTENCIALMETE  TODAS  LAS TIERRAS  INCLUYENDO  LA DEL
TRANSFORMADOR.
- CALIBRES DE CONDUCTORES NO INDICADOS SON N° 12 AWG.
- TODOS  LOS DUCTOS  INCLUYEN  ALAMBRE  DE COBRE  THW  COLOR  VERDE  N° 12 PARA
CONTINUIDAD A TIERRA.
- EL NEUTRO SERÁ COLOR BLANCO Y LAS FASES SERÁN AMARILLO, AZUL Y ROJO
- TODAS LAS TOMAS LLEVARAN POLO A TIERRA.
- TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEBERÁN CUMPLIR LAS NORMAS DEL RETIE
- TODAS  LAS CAJAS  DONDE  SE INSTALAN  TOMAS,  ROSETAS,  E INTERRUPTORES  DEBEN  QUEDAR
ATERRIZADAS A TIERRA.
- LOS DUCTOS  PARA  TELEVISIÓN  Y TELÉFONO  SERÁN  INDEPENDIENTES  A LOS DE DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA.
- CUANDO  EN LA MISMA  ZONA  SE ENCUENTREN  MAS  DE UN TABLERO  DE DISTRIBUCIÓN  QUE
ALIMENTE  A LOS PACIENTES   SE DEBE  CONECTAR  EQUIPOTENCIALMENTE  A TIERRA,  CON  UN
CONDUCTOR DE COBRE AISLADO  (10 AWG).
- LAS CARACTERÍSTICAS  DE LA INSTALACIÓN  APLICAN  PARA  EL USO  DE CABLE  LIBRE  DE
HALÓGENOS LSHF.
- LA POTENCIA  DE  LA PLANTA  DE EMERGENCIA  SE CALCULA  CON  LAS PERDIDAS  POR  ALTITUD
DE CIUDAD DE TUNJA.
- LOS TOMACORRIENTES  QUE  SE ENCUENTREN  CONECTADOS  AL CIRCUITO  CRITICO  DEBEN
ESTAR  IDENTIFICADOS  CON  TAPA  DE COLOR  ROJO,  LOS TOMACORRIENTES  QUE  SE
ENCUENTRAN  CONECTADOS  AL CIRCUITO  NORMAL  DEBEN  DE ESTAR  IDENTIFICADOS  CON
TAPA  DE COLOR  BLANCA  Y LOS TOMACORRIENTES  QUE  SE ENCUENTREN  CONECTADOS  AL
CIRCUITO REGULADO DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS CON LA TAPA COLOR NARANJA.
- EL DISEÑO  Y LA CONSTRUCCIÓN  DEBE  EJECUTARSE  POR  PROFESIONALES  ESPECIALIZADOS  Y
DEBEN CUMPLIR LAS NORMAS PARA INSTALACIONES HOSPITALARIAS .CONVENCIONES
EXISTENTE PROYECTADO
SUBESTACIÓN PEDESTALPOSTE DE CONCRETO 12 m. EXTRARREFORZADOPOSTE DE CONCRETO 12 m. TIPO LÍNEA
EQUIPO DE MEDIDACAJA DE INSPECCIÓN TIPO 3 - B.T. Y ACOMETIDASEE
LÍNEA A TIERRA
FASE NEUTRO
N° FASES+NEUTRO AAAC-XLPELÍNEA DE 13.2 KV EXISTENTE 
LÍNEA DE 13.2 KV PROYECTADA
LÍNEA DE BAJA TENSIÓN SUBTERANEA PROYECTADA
ACOMETIDA A USUARIO 
N° DE CONDUCTORES Y CALIBRE RED ABIERTA B.T
N° DE CONDUCTORES Y CALIBRE RED TRENZADA B.TDESCRIPCIÓN
AP CAJA INSPECCIÓN AP 60X60
LÍNEA DE 13.2 KV SUBTERRÁNEA PROYECTADALUMINARIA DECORATIVA SOLAR
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1 - M.T. Y B.T.
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 2 - M.T. Y B.T.E
KWH
POSTE DE CONCRETO
12mx510kg EXISTENTERED PROYECTADA 13.2 KV(CABLE XLPE)No 2 cu3Ø4" PVCRED PROYECTADA 13.2 KV(CABLE XLPE)
No 2 Cu
3Ø4" PVC
RED EXISTENTE 13.2 KV
(CABLE ACSR)
No 22(3 x 500kcmil+1 x 500kcmil) +1x500KCMIL Cu  THHN 90°
3Ø 3" PVC
2(3 x 500kcmil+1 x 500kcmil) +1x500KCMIL Cu  THHN 90°
3Ø 3" PVC
29.68m30.75m
N= 05,311020
E = 073,212845GEOPOSICIÓN
A = 2.743 m
VER DETALLE 4
1-M.T
TR-2002N= 05,311021
E = 073,212842GEOPOSICIÓN
A = 2.743 mN= 05,310934
E = 073,212883GEOPOSICIÓN
A = 2.741 mVER DETALLE 5
3-M.T
CD-2008N= 05,310868
E = 073,212919GEOPOSICIÓN
A = 2.741 m
VER DETALLE 5
4-M.T
CD-2008N= 05,310861
E = 073,212944GEOPOSICIÓN
A = 2.740 mN= 05,310843
E = 073,212947GEOPOSICIÓN
A = 2.740 m
VER DETALLE 5
3-B.T
N= 05,310856
E = 073,212958GEOPOSICIÓN
A = 2.740 m
VER DETALLE 5
1-B.T
CD-2007
N= 05,310883
E = 073,212952GEOPOSICIÓN
A = 2.740 mVER DETALLE 5
2-B.T
CD-2007KVAR-HKW-H
N= 05,310883
E = 073,212952GEOPOSICIÓN
A = 2.740 mVER DETALLE 6
TM-1
RED EXISTENTE 13.2 KV
(CABLE ACSR)
No 2VER DETALLE 5
2-M.T
CD-2008TCNE-3 TC-IE1Ø 3/4'' PVC
1Ø 3/4'' PVC 1Ø 3/4'' PVC1Ø 3/4'' PVC
1Ø 3/4'' PVC
1Ø 3/4'' PVC1Ø 3/4'' PVC1Ø 3/4'' PVC1Ø 3/4'' PVC1Ø 3/4'' PVC1Ø 3/4'' PVC1Ø 3/4'' PVC
1Ø 3/4'' PVC
L 80TRANSFORMADOR 225KVAVER DETALLE 5
5-M.T
CD-2009
4.12m3.04m 3.63m
VER DETALLE 3
CT-2043
TRANSFORMADOR
TRIFÁSICO 225 KVA
13.200/120-208V
TIPO PEDESTAL5.15mPLANTA ELECTRÓGENA
200 KVAN= 05,310824
E = 073,212933GEOPOSICIÓN
A = 2.740 m
VER DETALLE 5
4-B.T20.92m
2(3 x 300kcmil+1 x 300kcmil) +1x300KCMIL Cu  THHN 90°
3Ø 3" PVC2(3 x 300kcmil+1 x 300kcmil) +1x300KCMIL Cu  THHN 90°
3Ø 3" PVC
BAÑO
N.P.T +/-0.00m
OFICINA(2.61m2)N.P.T +/-0.00m
BAÑO(2.32m2)
N.P.T +/-0.00m
BAÑO(2.23m2)BAÑO MUJERESN.P.T +/-0.00m(3.28m2)
BAÑO HOMBRESN.P.T +/-0.00m(3.96m2)
BAÑON.P.T +/-0.00m(1.68m2)
N.P.T +/-0.00m(2.76m2)
DEPOSITON.P.T +/-0.00m(3.90m2)
DECOLORACIÓN
TRANSFUSIÓNN.P.T +/-0.00m(6.49m2)N.P.T +/-0.00m(2.51m2)
ASEO
N.P.T +/-0.00m
PASILLO(11.30m2)(5.80m2)
RAYOS X ODONT.N.P.T +/-0.00m
(19.66m2)
N.P.T +/-0.00m
MICROSCOPIA Y ORINASCONSULTORIO 3(9.58m2)LAVADON.P.T +/-0.00m
N.P.T +/-0.00m(10.40m2)
BAÑOS HOMBRESN.P.T +/-0.00m(12.63m2)(3.51m
N.P.T +/-0.00m
FACTURACIÓNN.P.T +/-0.00mROPA SUCIAN.P.T +/-0.00m
BAÑON.P.T +/-0.00m(2.08m2)N.P.T +/-0.00m
ASEO(1.80m2)
BAÑON.P.T +/-0.00m(1.62m2)
(3.40m2)
11
2120191715
2312320 18 221
PARQUEADEROS MOTOS2 3 4
12
1816
2213
1419 21
(3.01m2)BAÑOS MUJERES(11.76m2)
23 x 0.174 = 4mVESTIER(15.30m2)DEPOSITO(3.78m2)
LABORATORIO
TOMA DE MUESTRAS(22.27m2)MICROBIOLOGÍA
QUÍMICA(8.90m2)
FACCESO
(90.94m2)
N.P.T +/-0.00m
PASILLO
BAÑON.P.T +/-0.00m
N.P.T +/-0.00m(15.94m2)
COCINACONS. AMIGABLES(17.82m2)
N.P.T +/-0.00mCONSULTORIO 1(11.50m2)
N.P.T +/-0.00mCONSULTORIO 2N.P.T +/-0.00mN.P.T +/-0.00mN.P.T +/-0.00m(11.50m2)N.P.T +/-0.00m
BAÑO(11.27m2)
CONSULTORIO 4CONSULTORIO 13
N.P.T +/-0.00mCONSULTORIO 12
(39.26m2)
N.P.T +/-0.00m
N.P.T +/-0.00m(3.71m2)
(6.62m2)SECADO
N.P.T +/-0.00mN.P.T +/-0.00m
CALLE 8aACCESO
(10.40m2)
N.P.T +/-0.00m
DESIONIZADOR
CONSULTA EXTERNA
ACCESO PEATONALN.P.T +/-0.00m(10.70m2)
(2.65m2)N.P.T +/-0.00m
N.P.T +/-0.00mCONSULTORIO 1
BAÑO
ACCESO VEHICULAR(8.28m2)
N.P.T +/-0.00mCONSULTORIO 2SERVICIOS
ACCESO22 x 0.181 = 4m
VACÍO
(12.67m2)
(13.44m2)N.P.T +/-0.00m
MUESTRAS ESPECIALES(1.80m2)(12.69m2)
(11.18m2)
N.P.T +/-0.00mN.P.T +/-0.00mN.P.T +/-0.00m
BAÑO Y VESTIERPATIO
VACÍOCENTRIFUGADON.P.T +/-0.00m
DISCAPACITADO
DISCAPACITADOCORTE LOGITUDINAL1.56
1.56SALA DE ESPERA PACIENTES NO ATENDIDOSSALA DE ESPERA
PACIENTES DE
REVALORACIONSALA DE ESPERA
PACIENTES PARA
HOSPITALIZACION
INFORMACION
FACTURACION Y
SIAU
PLAZOLETA
TGD
ASEO
AREA 3.04 M2DTR
AREA 2.42 M2
ASCENSOR SERVICIOS
AUDITORIO
AREA 182.56 m2CUARTO TÉCNICO
AREA 12.70 m2
MANTENIMIENTO
(TALLER)
55.09 m2
1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASEO
AREA 4.52 M2DEPOSITO
AREA 4.52 M2
CAFETERÍA
AREA 19.77 M2ALMACÉN
87.91 m2
INFORMACIÓN
AREA 18.46 M2
LOCAL
AREA 15.38 M2
LOCAL
AREA 15.02 M2PLAZOLETA
BATERÍA SANITARIA HOMBRES
AREA 19.91 M2
HALL
DE AUDITORIO
BATERÍA SANITARIA MUJERES
AREA 18.29 M2SALA DE ESPERA
AREA 11.85 M2
TGD
ÁREA 2.26 M2
ÁREA 2.26 M2
ASCENSOR
PÚBLICO
PORTERIA1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
12
2 3 4 5 61 3 4 5 6
A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.615.00 5.08 0.60 3.35 7.00 10.4541.88
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
17.61
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.883.40 7.00VIGILANTEPLAZOLETATG-RC TR
ACCESO
PRINCIPALFOSO
ASCENSORP-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07
P-08 P-09 P-10
P-12 P-11 P-14 P-13PD-1 PD-2
PD-4 PD-3
P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 P-22
P-23 P-24 P-25 P-26 P-27 P-28 P-29 P-30 P-31 P-32 P-33 P-34 P-35 P-36 P-37 P-38 P-39 P-40
P-48 P-49 P-51 P-50 P-52 P-53 P-54 P-55 P-57 P-56 P-58 P-59 P-60 P-61 P-63 P-62 P-64 P-65 P-66
12345
12345ALMACENAMIENTO
AGUA RED
CONTRA
INCENDIOS 25 M3ALMACENAMIENTO
AGUA POTABLE
31 M3
CUARTO
BOMBAS
Mortero de pañete
Mortero de pañete
Ladrillo tolete
recocidoMortero de pegaMortero de pegaLadrillo tolete
recocido
DUCTO
PVC DE
LLEGADACAMPANA TERMINAL
DUCTO PVC
Mortero de pañete
Mortero de pañeteMortero de pega
Mortero de pega
Ladrillo tolete
recocidoDUCTO DE
ACERO
GALVANIZADOBOQUILLA TERMINAL
DUCTO ACERO GALVANIZADO
NOTAS:
- El mortero para pega y pañete se hará con relación 1:5 de cemento y arena.
- Cualquiera que sea el tipo de ducto deberá llevar su campana o boquilla terminal.
CD-20023000 (psi)1:2:3CONCRETOCAMARA
TERMINALBOQUILLAFERROCONCRETOPOSTE DE
Ø 3" GALVANIZADODUCTO BAJANTECINTA DE ACERO INOX. 1/2"
Ø 3" GALVANIZADO FERROCONCRETOPOSTE DECAPACETEEscala: SINESTRUCTURA DE ARRANQUE4Escala: SINLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO1Escala: SINDISTANCIAS DE SEGURIDAD2N=05,310985
E = 073,212865
DESCRIPCIÓNTENSIÓN NOMINAL
ENTRE FASES (kV)DISTANCIA  MÍNIMA  A
CIRCUITOS  EN MEDIA
TENSIÓN (m)
a - Distancia  vertical  sobre  techos  y proyecciones,  aplicable
solamente  a zonas  de muy dificil  acceso  a personas  y
siempre  que el propietario  o tenedor  de la instalación
eléctrica  tenga  absoluto  control  tanto  de la instalación  como
de la edificación.
b - Distancia  horizontal  a muros,  proyecciones,  ventanas  y
diferentes  áreas  independientemente  de la facilidad  de
accesibilidad de personas.
c - Distancia  vertical  sobre  o debajo  de balcones  o techos
accesibles a vehículos.
d - Distancia  vertical  a carreteras,  calles,  callejones,  zonas
peatonales, áreas sujetas a trafico vehicular.44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
66/57,5
44/34,5/33
13,8/13,2/11,4/7,6
44/34,5/33
115/110
44/34,5/333,8
3,8
0,45
2,5
2,3
2,3
1,7
4,1
4,1
3,5
6,1
5,6
5,6
5<1
13,8/13,2/11,4/7,6
<1
13,8/13,2/11,4/7,6
<1NOTA: EN CUANTO  A DISTANCIAS  DE SEGURIDAD  CUMPLE  CON  LAS MEDIDAS
MÍNIMAS  REQUERIDAS  ESTABLECIDAS  EN NORMA  RETIE,  POR  LO TANTO,  NO
EXISTE RIESGO ELÉCTRICO.
a. VERTICAL: NO EXISTEN CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS A LA RED.
b. HORIZONTAL: NO EXISTEN CONSTRUCCIONES ALEDAÑAS A LA RED.
c. VERTICAL: N.A
d. VERTICAL: 10m
APROBACIÓN:
Escala: 1:150DISTRIBUCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN3
Nº1:150PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
111
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:APROBÓ: DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁ
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJAEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYC

NOTAS:
1. ALTURA MÍNIMA 2.5m
2. DIMENSIONES EN mm
3. LAS DIMENSIONES  DE LAS SUBESTACIÓN  DEPENDERÁN  DEL TIPO  QUE  SE
UTILICE.  ESTAS  DISTANCIAS  AQUÍ  DADAS  SON  LAS MÍNIMAS  DE TRABAJO  Y
SEGURIDAD  REQUERIDAS,  INDEPENDIENTEMENTE  DE LAS DIMENSIONES  DE LA
SUBESTACIÓN.MALLA
DE
ENCERRAMIENTO
CÁRCAMOANDÉN EN
CONCRETO
DE 210kg/cm2
1.0002.000500
5050
100
500
500TRANSFORMADOR
DE
PEDESTAL
SECCIONADOR
DE
MANIOBRAS
U V WY Pn
Z XE S
UA
VA
WA
UCVCWCUB
VB
WB2000250045°
300MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CON SEPARACIÓN DE ESLABONES DE 2"ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO
SOLDADO AL TUBO (CINCO)
TAPÓN ROSCADO 2"
TUBO GALVANIZADO
2"
VARILLA PUESTA
A TIERRA 5
8"x2.40mVARILLAS 1
2"
2Ø 4"2500
1500R:3100
ZONA DE
SEGURIDADPARTES
ENERGIZADASCAJA DE INSPECCION PARA B.T. y ACOMETIDASCD-2007TIPO 3
DISPOSICIÓN DE FUSIBLES SUBESTACIÓN PEDESTALCT 2044DETALLE 5. CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA  PARA MT Y BT  TIPO 2
CD 2008
MONTAJE DE SUBESTACIÓN PEDESTALCT2043OBRA CIVIL PARA SUBESTACIÓN PEDESTALCT 2041CORTE A - AVISTA DE PLANTA1/0 AWG 1/0 AWG
1/0 AWG
1/0 AWG 1/0 AWG1/0 AWG
1/0 AWG1/0 AWG
1/0 AWG
DETALLE BARRAJE YADAPTADORES MTYBTCA-2005NOTA:
-CD-2003 ZANJAS Y COMPACTACIÓN PARA
DUCTOS DE BAJA TENSIÓN  
Dimensiones en mNOTA:
-Dimensiones en mCD - 2004
ZANJAS Y COMPACTACIÓN PARA DUCTOS 
DE MEDIA TENSIÓN
MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN CA-2001MARCACION DE LAS FASES
Cable subterráneo
Amarre plásticoMARCACIÓN DEL TERMINAL
TRANSICIONES AÉREO-SUBTERRÁNEASA B CSUBESTACI ÓN:__________________________________________
NOMBRE DEL CIRCUITO: __________________________________
TENSIÓN:______________________   NODO: _________________
OPERARIO: _______________________FECHA:_______________
PELIGRO ALTA TENSI ÓNLámina en acrílico de 100x50 mm
CONTRATO N°:_________________ CIRCUITO N°:  _____________
SUBESTACI ÓN:__________________________________________
NOMBRE DEL CIRCUITO: __________________________________
TENSI ÓN:______________________   NODO: _________________
FECHA:_______________
PELIGRO ALTA TENSI ÓNLámina en acrílico de 100x50 mm
CONTRATO N°:_________________ CIRCUITO N°:  _____________
MARCACIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN CA-2001Empalme
preformado
Amarre plásticoCable subterráneo de
media tensión
Empalme preformado
MARCACION DEL EMPALME DE MEDIA TENSIÓNMARCACIÓN DEL CIRCUITO DE MEDIA TENSIÓNSUBESTACI ÓN:_________________________________________ _
 NOMBRE DEL CIRCUITO: _________________________________ _
TENSI ÓN:______________________   NODO: ________________ _
FECHA:______________ _
PELIGRO ALTA TENSIÓNLámina en acrílico de 100x50 mm
CONTRATO N°: _________________ CIRCUITO N°:  _____________SUBESTACI ÓN:__________________________________________
NOMBRE DEL CIRCUITO: __________________________________
TENSIÓN:______________________   NODO: _________________
OPERARIO: _______________________FECHA:_______________
PELIGRO ALTA TENSI ÓNLámina en acrílico de 100x50 mm
CONTRATO N°:_________________ CIRCUITO N°:  _____________PELIGRO ALTA TENSIÓN PELIGRO ALTA TENSIÓN
Aviso impreso en tinta
de color negro Banda plástica de
color amarilloØ 1 mm
NOTAS:
- Profundidad de instalación 200 mm mínimo.
- Distancia a ductos 150 mm mínimo.
BANDA PLASTICA DE INDICACIÓN DE DUCTOS 
ELÉCTRICOS INSTALADOS CD-2005VERSION: 02
VIGENCIA: Enero de 2010
PAGINA 1 DE 1
CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA M.T. Y B.T. 
TIPO 1 CD-2009
Escala: SINDETALLE SISTEMA PUESTA A TIERRA6Escala: SINDETALLES CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRANEAS5
Escala: SINDISPOSICIÓN EN PLANTA SUBESTACIÓN DE PEDESTAL7
PROYECTO: CONTENIDO:
112
DE:PL. N°: APROBÓ:
OFICINAS, CALLE 26 No 10-66 TUNJA BOYACÁ - CALLE 8 No 9-35 VILLA DE LEYVA  CEL 3124335656 320 9029027 DISEÑO:Vo Bo E.B.S.A
JORGE LEONARDO ROBLES MALAGÓN
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN-250-155118DIRECCIÓN:PROPIETARIO:
DIGITÓ:ESCALA:RADICADO:RESUMEN DEL PROYECTO:
ARCHIVO Nº:FECHA:NUMERO DE USUARIOS:
CAPACIDAD INSTALADA:
NUMERO DE TRANSFORMADORES:
LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:
LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:
CARGA TOTAL INSTALADA:INDICADA
ENERO 2022
JL ROBLES198 kVA
0.065 Km.
  0.010  Km.
198 kVA(1)
(1)CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO PROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁGERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJAWILSON FERNANDO RODRÍGUEZ HUERTASREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYC

CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-1 (LOCAL 1)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
12WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TD-1 (LOCAL 1)C1 2 0.080 0.089 0,089 0.7 12 1X20A ILUMINACIÓN LOCAL 1
C2 3 0.540 0.600 0,600 5.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V LOCAL 1
C3 a C6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 3 20.6200.689 0.089 0.600 5.7 8 1X40A TD-1 (LOCAL 1)
0.620T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-2 (LOCAL 2)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
12WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TD-2 (LOCAL 2)C1 2 0.080 0.089 0,089 0.7 12 1X20A ILUMINACIÓN LOCAL 1
C2 3 0.540 0.600 0,600 5.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V LOCAL 1
C3 a C6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 3 20.6200.689 0.089 0.600 5.7 8 1X40A TD-2 (LOCAL 2)
0.620T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-3 (LOCAL 3)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
12WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TD-3 (LOCAL 3)C1 2 0.080 0.089 0,089 0.7 12 1X20A ILUMINACIÓN LOCAL 1
C2 3 0.540 0.600 0,600 5.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V LOCAL 1
C3 a C6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 3 20.6200.689 0.089 0.600 5.7 8 1X40A TD-3 (LOCAL 3)
0.620T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 WCUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TCNE-2 (AUDITORIO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCION
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WLED
HERMETICA
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TCNE-2
(AUDITORIO)C1 16 6 4 0.952 1.058 1,058 8.8 12 1X20AILUMINACIÓN AUDITORIO, BAÑOS, DEPOSITO Y
ASEO
C2 7 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V AUDITORIO
C3 3 0.540 0.600 0,600 5.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V TARIMA AUDITORIO
C4,C6 1 0.500 0.500 1.111 1,111 4.6 10 2X20A TOMACORRIENTE 240V TARIMA AUDITORIO
C5,C7,C9 1 0.500 0.500 0.500 1.667 1,667 6.9 10 3X30A TOMACORRIENTE 208V TARIMA AUDITORIO
C8 2 0.360 0.400 0,400 3.3 12 1X20A TOMACORRIENTE 120V SECADORA DE MANOS BAÑOS
C10 5 0.035 0.039 0,039 0.3 12 1X20A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
C11,C13,C15 1.187 0.240 0.240 1.852 1,852 5.1 8 3X40A ALIMENTACIÓN TCNE-3
C12 a C18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 12 1 1 16 6 5 44.259 1.815 1.2408.127 1.097 2.400 4.630 22.6 8 3X40A TCNE-2 (AUDITORIO)
7.314T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 WCUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TCNE-1 (SÓTANO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCION
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WAVISO
EMERGENCIA
3WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TCNE-1 (SÓTANO)C1 22 2 0.916 1.018 1,018 8.5 12 1X20AILUMINACIÓN CIRCULACIÓN, ALMACEN,
MANTENIMIENTO, ASEO, RESIDUOS Y CUARTO TÉCNICO
C2 1 4 0.031 0.034 0,034 0.3 12 1X20A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
C3 8 1.440 1.600 1,600 13.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V ALMACÉN
C4 7 2 1.620 1.800 1,800 15.0 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V MANTENIMIENTO, ASEO Y
RESIDUOS
C5 3 0.540 0.600 0,600 5.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V RECEPCIÓN
C6 7 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V ASEO, DEPOSITO Y SALA
DE ESPERA
C7 0.640 0.711 0,711 5.9 12 1X20AALIMENTACIÓN A TABLERO DE CONTROL
ILUMINACIÓN, CIRCULACIÓN SÓTANO
C8 a C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 25 2 22 1 4 21.587 3.060 1.8007.163 1.052 6.111 19.9 8 3X40A TCNE-1 (SÓTANO)
6.447T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TC-I1 (SÓTANO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WAVISO
EMERGENCIA
3WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TC-I1 (SÓTANO) C1 16 0.640 0.711 0,711 5.9 12 1X20A CONTROL DE ILUMINACIÓN CIRCULACIÓN SÓTANO
TOTAL 160.640####
#####
# 0.711 0.711 5.9 10 1X30A TC-I1 (SÓTANO)
0.640T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDACUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TV-1 (PRIMER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TV-1 (PRIMER
PISO)C1 35 9 4 1.610 1.789 1,789 14.9 12 1X20AILUMINACIÓN HABITACIONES - IZQUIERDA Y
ESCALERAS 2
C2 17 4 11 4 1.086 1.207 1,207 10.1 12 1X20AILUMINACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA - DERECHA Y
ESCALERAS 1
C3 26 3 1.094 1.216 1,216 10.1 12 1X20A ILUMINACIÓN HABITACIONES - DERECHA
C4 4 4 0.040 0.044 0,044 0.4 12 1X20A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PRIMER PISO
C5 6 1 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V CUARTO TÉCNICO Y
DESCANSO ENFERMERAS
C6 4 2 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V SALA DE ESPERA,
RECEPCIÓN Y BAÑOS.
C7 4 1 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V DESCANSO MEDICOS
C8 4 1 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V DEPOSITO DE EQUIPOS
C9 5 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V DEPOSITO DE EQUIPOS
C10 1 6 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V TRABAJO LIMPIO,
MEDICAMENTOS, TRABAJO SUCIO Y LAVA PLATOS
C11 3 0.540 0.600 0,600 5.0 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V ESTACIÓN DE
ENFERMERÍA PRIMER PISO
C12 6 1 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V PROCEDIMIENTOS Y
OFICINA DE COORDINACIÓN
C13 5 2 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 10 Y 11
C14 2 4 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN DE
AISLAMIENTO
C15 3 2 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN AISLAMIENTO
C16 4 2 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 7 Y 8
C17 5 2 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 5 Y 6
C18 4 2 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 3 Y 4
C19 4 2 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 1 Y 2
C20 0.406 0.451 0,451 3.8 10 1X30AALIMENTACIÓN A TABLERO DE CONTROL
ILUMINACIÓN, CIRCULACIÓN PRIMER PISO
C21 8 4 0.052 0.058 0,058 0.5 12 1X20A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ESCALERAS 2
C22 8 4 0.052 0.058 0,058 0.5 12 1X20A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA ESCALERAS 1
C22 a C24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 60 28 20 78 4 12 23 88.322 5.378 6.48022.422 4.256 18.167 62.3 4 3X60A TV-1 (PRIMER PISO)
20.180T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TV-2 (PRIMER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TV-2 (PRIMER
PISO)C1 Y C2 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20ASALIDA 120V CIRCUITO VITAL EN CABECERO PARA
HABITACIÓN DE AISLAMIENTO
C3 Y C4 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 8
C5 Y C6 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 8
C7 Y C8 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 7
C9 Y C10 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 7
C11 Y C12 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 6
C13 Y C14 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 6
C15 Y C16 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 5
C17 Y C18 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 5
C19 Y C20 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 4
C21 Y C22 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 4
C23 Y C24 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 3
C25 Y C26 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 3
C27 Y C28 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 2
C29 Y C30 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 2
C31 Y C32 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 1
C33 Y C34 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 1
C35 Y C36 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 10
C37 Y C38 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 10
C39 Y C40 1 0.600 0.667 0.667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 11
C41 a C48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 204.800 3.600 3.60013.333 13.333 37.0 4 3X60A TV-2 (PRIMER PISO)
12.000GFCI
300 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TC-1 (PRIMER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TC-1 (PRIMER
PISO)C1 Y C2 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20ASALIDA 120V CIRCUITO CRITICO EN CABECERO
PARA HABITACIÓN DE AISLAMIENTO
C3 Y C4 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 8
C5 Y C6 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 8
C7 Y C8 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 7
C9 Y C10 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 7
C11 Y C12 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 6
C13 Y C14 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 6
C15 Y C16 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 5
C17 Y C18 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 5
C19 Y C20 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 4
C21 Y C22 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 4
C23 Y C24 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 3
C25 Y C26 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 3
C27 Y C28 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 2
C29 Y C30 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 2
C31 Y C32 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 1
C33 Y C34 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 1
C35 Y C36 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 10
C37 Y C38 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 10
C39 Y C40 1 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 11
C41 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN
PROCEDIMIENTOS
C42 a C48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 20 24.800 4.200 3.60014.000 14.000 38.9 4 3X60A TC-1 (PRIMER PISO)
12.600300 W 300 W 550 W 1500 W SALIDACCUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TC-I2 (PRIMER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WCINTA LED
3WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TC-I2 (PRIMER
PISO)C1 10 0.400 0.444 0,444 3.7 12 1X20A CONTROL DE ILUMINACIÓN CIRCULACIÓN PRIMER PISO
C2 2 0.006 0.007 0,007 0.1 12 1X20A CONTROL DE ILUMINACIÓN PUENTE
TOTAL 10 ##0.4060.444 0.444 3.7 10 1X30A TC-I2 (PRIMER PISO)
0.406T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TV-5 (TERCER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TV-5 (TERCER
PISO)C1 30 13 1.434 1.593 1,593 13.3 12 1X20AILUMINACIÓN ADMINISTRATIVO TERCER PISO -
DERECHA
C2 37 7 1.606 1.784 1,784 14.9 12 1X20AILUMINACIÓN ADMINISTRATIVO TERCER PISO -
IZQUIERDA
C3 1 5 0.038 0.042 0,042 0.4 12 1X20A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA TERCER PISO
C4 6 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V ARCHIVO Y CUARTO
TÉCNICO
C5 6 2 1.440 1.600 1,600 13.3 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V SALA DE ESPERA,
RECEPCIÓN Y BAÑOS
C6 7 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V CAFETÍN, ASEO Y BAÑOS
C7 6 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V CUBÍCULOS
C8 6 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V CUBÍCULOS
C9 6 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V CUBÍCULOS
C10 6 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V CUBÍCULOS
C11 6 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V CUBÍCULOS
C12 3 2 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RESIDUOS, DEPOSITO Y
SUMINISTRO
C13 7 2 1.620 1.800 1,800 15.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V SUB GERENCIA 1 Y 2
C14 6 2 1.440 1.600 1,600 13.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V SUB GERENCIA 3 Y 4
C15 4 1 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V SUB GERENCIA 5
C16 4 1 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V SALA DE JUNTAS
C17 5 1 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V GERENCIA
C19 0.400 0.444 0,444 3.7 10 1X30AALIMENTACIÓN A TABLERO DE CONTROL
ILUMINACIÓN, CIRCULACIÓN TERCER PISO
C18 a C24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 71 18 1 67 # 208.260 5.078 6.16021.664 3.419 18.244 60.2 2 3X80A TV-5 (TERCER PISO)
19.498T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDACUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TV-3 (PRIMER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TV-1 (PRIMER
PISO)C1 35 9 1.562 1.736 1,736 14.5 12 1X20A ILUMINACIÓN HABITACIONES - IZQUIERDA
C2 17 4 11 1.038 1.153 1,153 9.6 12 1X20A ILUMINACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA - DERECHA
C3 26 3 1.094 1.216 1,216 10.1 12 1X20A ILUMINACIÓN HABITACIONES - DERECHA
C4 4 4 0.040 0.044 0,044 0.4 12 1X20A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA SEGUNDO PISO
C5 6 1 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V CUARTO TÉCNICO Y
DESCANSO ENFERMERAS
C6 4 2 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V SALA DE ESPERA,
RECEPCIÓN Y BAÑOS.
C7 4 1 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V DESCANSO MEDICOS
C8 4 1 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V DEPOSITO DE EQUIPOS
C9 5 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V DEPOSITO DE EQUIPOS
C10 1 6 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V TRABAJO LIMPIO,
MEDICAMENTOS, TRABAJO SUCIO Y LAVA PLATOS
C11 3 0.540 0.600 0,600 5.0 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V ESTACIÓN DE
ENFERMERÍA SEGUNDO PISO
C12 6 1 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V PROCEDIMIENTOS Y
OFICINA DE COORDINACIÓN
C13 5 2 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 10 Y 11
C14 2 4 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN DE
AISLAMIENTO
C15 3 2 0.900 1.000 1,000 8.3 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN AISLAMIENTO
C16 4 2 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 7 Y 8
C17 5 2 1.260 1.400 1,400 11.7 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 5 Y 6
C18 4 2 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 3 Y 4
C19 4 2 1.080 1.200 1,200 10.0 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 1 Y 2
C20 0.400 0.444 0,444 3.7 10 1X30AALIMENTACIÓN A TABLERO DE CONTROL
ILUMINACIÓN, CIRCULACIÓN SEGUNDO PISO
C20 a C24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 60 28 4 78 4 238.220 5.274 6.48022.193 4.149 18.044 61.6 2 3X80A TV-1 (PRIMER PISO)
19.974T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TV-4 (SEGUNDO PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TV-2 (PRIMER
PISO)C1 Y C2 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20ASALIDA 120V CIRCUITO VITAL EN CABECERO PARA
HABITACIÓN DE AISLAMIENTO
C3 Y C4 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 8
C5 Y C6 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 8
C7 Y C8 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 7
C9 Y C10 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 7
C11 Y C12 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 6
C13 Y C14 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 6
C15 Y C16 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 5
C17 Y C18 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 5
C19 Y C20 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 4
C21 Y C22 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 4
C23 Y C24 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 3
C25 Y C26 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 3
C27 Y C28 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 2
C29 Y C30 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 2
C31 Y C32 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 1
C33 Y C34 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 1
C35 Y C36 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 10
C37 Y C38 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 10
C39 Y C40 2 0.600 0.667 0,222 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO VITAL HABITACIÓN 11
C41 a C48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 404.800 3.600 3.60013.333 4.440 37.0 4 3X60A TV-2 (PRIMER PISO)
12.000GFCI
300 W 180 W 550 W 1500 W SALIDACUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TC-2 (SEGUNDO PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TC-2 (SEGUNDO
PISO)C1 Y C2 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20ASALIDA 120V CIRCUITO CRITICO EN CABECERO
PARA HABITACIÓN DE AISLAMIENTO
C3 Y C4 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 8
C5 Y C6 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 8
C7 Y C8 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 7
C9 Y C10 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 7
C11 Y C12 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 6
C13 Y C14 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 6
C15 Y C16 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 5
C17 Y C18 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 5
C19 Y C20 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 4
C21 Y C22 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 4
C23 Y C24 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 3
C25 Y C26 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 3
C27 Y C28 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 2
C29 Y C30 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 2
C31 Y C32 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 1
C33 Y C34 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 1
C35 Y C36 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 10
C37 Y C38 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A SALIDA 120V CIRCUITO CRITICO HABITACIÓN 10
C39 Y C40 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN 11
C41 2 0.600 0.667 0,667 5.6 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V HABITACIÓN
PROCEDIMIENTOS
C42 a C48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 40 24.800 4.200 3.60014.000 14.000 38.9 4 3X60A TC-2 (SEGUNDO PISO)
12.600300 W 300 W 550 W 1500 W SALIDAC
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TC-I3 (SEGUNDO PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WAVISO
EMERGENCIA
3WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TC-I3 (SEGUNDO
PISO)C1 10 0.400 0.444 0,444 3.7 12 1X20ACONTROL DE ILUMINACIÓN CIRCULACIÓN SEGUNDO
PISO
TOTAL 100.400####
#####
# 0.444 0.444 3.7 8 1X40A TC-I3 (SEGUNDO PISO)
0.400T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TR-1 (PRIMER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TR-1 (PRIMER
PISO)C1 3 0.900 1.000 1.000 8.3 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
RECEPCIÓN PRIMER PISO
C2 4 1.200 1.333 1.333 11.1 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA Y COORDINACIÓN
C3 3 0.900 1.000 1.000 8.3 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
RECEPCIÓN SÓTANO
C4 a C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 102.100 0.9003.333 3.333 13.9 8 2X40A TR-1 (PRIMER PISO)
3.000GFCI
300 W 180 W 550 W 1500 W SALIDAR
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TR-2 (SEGUNDO PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TR-2 (SEGUNDO
PISO)C1 3 0.900 1.000 1.000 8.3 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
RECEPCIÓN SEGUNDO PISO
C2 4 1.200 1.333 1.333 11.1 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
ESTACIÓN DE ENFERMERÍA Y COORDINACIÓN
C3 a C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 72.1002.333 2.333 9.7 8 2X40A TR-2 (SEGUNDO PISO)
2.100GFCI
300 W 180 W 550 W 1500 W SALIDAR
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TR-3 (TERCER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TR-3 (TERCER
PISO)C1 3 0.900 1.000 1.000 8.3 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
RECEPCIÓN TERCER PISO
C2 4 1.200 1.333 1.333 11.1 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA SUB
GERENCIA 1 Y 2
C3 4 1.200 1.333 1.333 11.1 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA SUB
GERENCIA 3 Y 4
C4 6 1.800 2.000 2.000 16.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
CUBÍCULOS
C5 6 1.800 2.000 2.000 16.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
CUBÍCULOS
C6 6 1.800 2.000 2.000 16.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
CUBÍCULOS
C7 6 1.800 2.000 2.000 16.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
CUBÍCULOS
C8 6 1.800 2.000 2.000 16.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA
CUBÍCULOS
C9 6 1.800 2.000 2.000 16.7 12 1X20ATOMACORRIENTES 120V RED REGULADA SALA DE
JUNTAS Y GERENCIA
C3 a C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 475.700 4.800 3.60015.667 15.667 43.5 6 3X50A TR-3 (TERCER PISO)
14.100GFCI
300 W 180 W 550 W 1500 W SALIDARCUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-ASC1 (FOSO ASCENSOR 1)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
18WR S T
TD-ASC1 (FOSO
ASCENSOR 1)C1 4 0.072 0.080 0,080 0.7 12 1X20A ILUMINACIÓN FOSO DE ASCENSOR 1
C2 4 1.038 1.153 1,153 9.6 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V FOSO ASCENSOR 1
C3,C5,C7 2.500 2.500 2.500 8.333 8,333 23.1 8 3X40A DISPOSICIÓN TRIFÁSICA PARA ASCENSOR 1
TOTAL 4 43.610 2.500 2.5009.567 0.080 1.153 8.333 26.6 6 3X50A TD-ASC1 (FOSO ASCENSOR 1)
8.610T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-ASC2 (FOSO ASCENSOR 2)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
18WR S T
TD-ASC2 (FOSO
ASCENSOR 2)C1 4 0.072 0.080 0,080 0.7 12 1X20A ILUMINACIÓN FOSO DE ASCENSOR 1
C2 4 1.038 1.153 1,153 9.6 12 1X20A TOMACORRIENTES 120V FOSO ASCENSOR 1
C3,C5,C7 2.500 2.500 2.500 8.333 8,333 23.1 8 3X40A DISPOSICIÓN TRIFÁSICA PARA ASCENSOR 1
TOTAL 4 43.610 2.500 2.5009.567 0.080 1.153 8.333 26.6 6 3X50A TD-ASC2 (FOSO ASCENSOR 2)
8.610T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TC-I4 (TERCER PISO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WAVISO
EMERGENCIA
3WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TC-I4 (TERCER
PISO)C1 10 0.400 0.444 0,444 3.7 12 1X20A CONTROL DE ILUMINACIÓN CIRCULACIÓN PRIMER PISO
TOTAL 100.400####
#####
# 0.444 0.444 3.7 10 1X30A TC-I4 (TERCER PISO)
0.400T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TCNE-3 (PORTERÍA)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCION
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WAVISO
EMERGENCIA
3WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TCNE-3
(PORTERÍA)C1 4 1 0.916 1.018 1,018 8.5 12 1X20AILUMINACIÓN CIRCULACIÓN, ALMACEN,
MANTENIMIENTO, ASEO, RESIDUOS Y CUARTO TÉCNICO
C2 2 1 0.031 0.034 0,034 0.3 12 1X20A ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
C3,C5,C7 0.240 0.240 0.240 0.800 0,800 6.7 10 1X30AALIMENTACIÓN A TABLERO DE CONTROL
ILUMINACIÓN, CIRCULACIÓN EXTERIOR
EDIFICACIÓN
C4 a C12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CIRCUITOS RESERVA
TOTAL 2 1 4 11.187 0.240 0.2401.852 1.852 5.1 8 3X40A TCNE-3 (PORTERÍA)
1.667T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TC-IE (CONTROL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3F LED
45 WLED
40WAVISO
EMERGENCIA
3WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
12WR S T
TC-IE (EXTERIOR) C1,C2,C3 16 0.240 0.240 0.240 0.800 0,800 2.2 10 1X20AALIMENTACIÓN A TABLERO DE CONTROL ILUMINACIÓN,
CIRCULACIÓN EXTERIOR EDIFICACIÓN
TOTAL 160.240 0.240 0.2400.800 0.800 6.7 10 1X30A TC-IE (EXTERIOR)
0.720T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDACUADRO DE CARGAS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TD-AIRES (AIRE ACONDICIONADO)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
18WR S T
TD-AIRE (AIRE
ACONDICIONADO)C1,C3,C5 3.333 3.333 3.333 11.110 11,110 30.9 8 3X40A UNIDAD DE ENFRIAMIENTO DE AGUA
C2,C4,C6 2.000 2.000 2.000 6.667 6,667 18.5 10 3X30A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE
C7,C9,C11 0.667 0.667 0.667 2.223 2,223 6.2 10 3X30A UNIDAD DE EXTRACCIÓN
TOTAL6.000 6.000 6.00020.000 17.777 55.6 2 3X80A TD-AIRE (AIRE ACONDICIONADO)
18.000T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDACUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL DE CARGAS ESENCIALES (TG-CE)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
18WR S T
TG-CE (TABLERO
GENERAL DE
CARGAS
ESENCIALES)C1,C2,C3 3.610 2.500 2.500 9.567 9,567 26.6 6 3X50A ALIMENTACIÓN TD-ASC1
C4,C5,C6 3.610 2.500 2.500 9.567 9,567 26.6 6 3X50A ALIMENTACIÓN TD-ASC2
C7,C8,C9 6.000 6.000 6.000 20.000 20,000 55.6 2 3X80A ALIMENTACIÓN TD-AIRES
TOTAL13.220 11.000 11.000
39.133 39.134 108.7 2 3X100ATG-CE (TABLERO GENERAL DE CARGAS
ESENCIALES)35.220T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL DE CARGAS NO ESENCIALES (TG-CNE)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
18WR S T
TG-CNE (TABLERO
GENERAL DE
CARGAS NO
ESENCIALES)C1,C2,C3 1.587 3.060 1.800 7.163 7,163 19.9 6 3X50A ALIMENTACIÓN TCNE-1
C4,C5,C6 4.259 1.815 1.240 8.127 8,127 22.6 6 3X50A ALIMENTACIÓN TCNE-2
C7 0.620 0.689 0,689 5.7 8 1X40A ALIMENTACIÓN TD-1
C8 0.620 0.689 0,689 5.7 8 1X40A ALIMENTACIÓN TD-2
C9 0.620 0.689 0,689 5.7 8 1X40A ALIMENTACIÓN TD-3
TOTAL6.466 5.495 3.66017.357 15.290 48.2 6 3X50ATG-CNE (TABLERO GENERAL DE
CARGAS NO ESENCIALES)15.621T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL DE CARGAS RED VITAL (TG-RV)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
18WR S T
TG-RV (TABLERO
GENERAL DE
CARGAS RED
VITAL)C1,C2,C3 8.316 5.378 6.480 22.416 22,416 62.3 4 3X60A ALIMENTACIÓN TV-1
C4,C5,C6 4.800 3.600 3.600 13.333 13,333 37.0 4 3X60A ALIMENTACIÓN TV-2
C7,C8,C9 8.220 5.274 6.480 22.193 22,193 61.6 4 3X60A ALIMENTACIÓN TV-3
C10,C11,C12 4.800 3.600 3.600 13.333 13,333 37.0 4 3X60A ALIMENTACIÓN TV-4
C13,C14,C15 8.260 5.078 6.160 21.664 21,664 60.2 4 3X60A ALIMENTACIÓN TV-5
TOTAL34.396 22.930 26.320
92.940 92.940 258.2 1 I 0 3X280ATG-RV (TABLERO GENERAL DE CARGAS
RED VITAL)83.646T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDACUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL DE CARGAS RED CRITICA (TG-RC)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
18WR S T
TG-RC (TABLERO
GENERAL DE
CARGAS RED
CRITICA)C1,C2,C3 4.800 4.200 3.600 14.000 14,000 38.9 4 3X60A ALIMENTACIÓN TC-1
C4,C5,C6 4.800 3.600 3.600 13.333 13,333 37.0 4 3X60A ALIMENTACIÓN TC-2
TOTAL9.600 7.800 7.200
27.333 27.333 75.9 2 3X80ATG-RC (TABLERO GENERAL DE CARGAS
RED CRITICA)24.600T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDA
CUADRO DE CARGAS TABLERO GENERAL DE CARGAS RED REGULADA (TG-RR)
TABLERO
CIRCUITOSTOMA CORRIENTE LAMPARAS POTENCIA EN  KW
kVA ALUMBRT.
GRALEST.  ESP. AMPERCU
THHNPROTEC DESCRIPCIÓN
NOMBREIFG IFE 2F 3FAVISO
EMERGENCIA
3WLED
40WLED
40WLUMINARIA
EMERGENCIA
7WLED
18WLED
18WAPLIQUE
18WR S T
TG-RR (TABLERO
GENERAL DE
CARGAS RED
REGULADA)C1,C2,C3 2.100 0.900 3.333 3,333 9.3 8 2X40A ALIMENTACIÓN TR-1
C4,C5,C6 1.050 1.050 2.333 2,333 6.5 8 2X40A ALIMENTACIÓN TR-2
C7,C8,C9 5.700 4.800 3.600 15.667 15,667 43.5 6 3X50A ALIMENTACIÓN TR-3
TOTAL8.850 6.750 3.600
21.333 21.333 59.3 4 3X63ATG-RR (TABLERO GENERAL DE CARGAS
RED REGULADA)19.200T GFCI
180 W 180 W 550 W 1500 W SALIDAESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAPACIDAD INSTALADA 178,286 kW
CAPACIDAD INSTALADA 198,096 kVA
CORRIENTE LINEA (IL) 549.80 A
PROTECCION GENERAL 3x600 A
APROBACIÓN:Escala: SINCUADROS DE CARGAS Y CARGA DIVERSIFICADA8
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
113
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

2/0 Cu
VARILLA Cu2/0 Cu
2/0 Cu2/0 Cu 2/0 Cu2/0 Cu
2/0 Cu2/0 Cu
2/0 Cu2/0 Cu
OXIDO DE ZINC
(3)12 KV. 10 KA.
13.2 KV./208-120 V.3 DPS 25KA - 220V    <10 OHM.
2.4X5/8" SOLDADA2 ACSR.
(3) 15 KV. 100 A.CORTACIRCUITO MONOPOLARR-2732
TRANSFORMADOR 3F. 225 kVA.
1/0 CuTRAFO PEDESTAL  
2/0 Cu2/0 Cu
2/0 Cu2/0 Cu2 ACSRRED AÉREA A 13.2 KV.
GRAPA DE OPERAR EN CALIENTE
FUSIBLE DE 10 AMP. TIPO K
PARARRAYOS
KW-H
KVAR-H
3TRANSFORMADORES DE TENSIÓN
RELACIÓN: 13200 / √  120 V
CLASE: 0.5
BURDEN: 25 VA3 TRANSFORMADORES DE
CORRIENTE
CLASE: 0.5 S
RELACIÓN: 30/5A
BURDEN: 2.5 VAMEDIDOR DE ENERGÍA
ACTIVA-REACTIVA,
CLASIFICACIÓN: MULTIFUNCIÓN
CLASE: 0,5S - 2,
3Ø, 120 V, 5 A,  60 Hz1-MT
A
5-MTXLPE N° 23 DUCTOS 3" PVC
3 Ø 3"PVC2(3 x 500kcmil+1 x 500kcmil) +1x500KCMIL Cu  THHN 90°XLPE N° 23 DUCTOS 3" PVC
2-B.T
3 Ø 3"PVC2(3 x 500kcmil+1 x 500kcmil) +1x500KCMIL Cu  THHN 90°
3X600A
3X100A
3X280A
3X60A 3X60A 3X60A 3X60A 3X60A3X80A
3X60A 3X60A3X60A
3X40A 3X40ACARGAS NO ESENCIALES 
TG-CNECARGAS RED VITAL
TG-RVCARGAS RED CRITICA
TG-RC
3X100A
3X50A 3X50A 3X80ACARGAS ESENCIALES 
TG-CEPLANTA DE EMERGENCIA ELECTRÓGENA
200 KVATM-11 Ø 1-1/4" EMT3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 2" EMT3 x #2F+ #2N + #6T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/4"EMT3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1"PVC3 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
TD-ASC1 TD-ASC2 TD-AIRES TCNE-1 TCNE-2
TCNE-3TV-1 TV-2 TV-3 TV-4 TV-5 TC-1 TC-21 Ø 1-1/4"EMT3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°1 Ø 2" EMT3 x #2F+ #2N + #6T Cu  THHN 90°
1 Ø 3"EMT(2(3 x #1/0F+ #1/0N)) + #2T Cu  THHN 90°3X50A 3X280A 3X80A3X550A
3X100A 3X50A 3X280A 3X80A
1 Ø 2" EMT3 x #2F+ #2N + #6T Cu  THHN 90°1 Ø 2" EMT3 x #2F+ #2N + #6T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/4"PVC3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°1 Ø 3"EMT(2(3 x #1/0F+ #1/0N)) + #2T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/4"EMT3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 3"EMT(2(3 x #1/0F+ #1/0N)) + #2T Cu  THHN 90°1 Ø 2"EMT3 x #2F+ #2N + #6T Cu  THHN 90°
1 Ø 2"EMT3 x #2F+ #2N + #6T Cu  THHN 90°3 Ø 3"PVC2(3 x 300kcmil+1 x 300kcmil) +1x300KCMIL Cu  THHN 90°1 Ø 1-1/4" EMT3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
9.5kVA 9.5kVA 20kVA
1 Ø 1-1/4"EMT3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
7.1kVA 8.1kVA
1.8kVA1X40A
1 Ø 1" EMT1 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
TD-1
0.7kVA1X40A 1X40A1 Ø 1" EMT1 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
TD-2
0.7kVA
1 Ø 1" EMT1 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
TD-3
0.7kVABYPASS
UPSIN
OUTBYPASS
UPSIN
OUT3x100A
30KVAUPS ON LINE
30KVAUPS ON LINETIPO
HOSPITALARIATIPO
HOSPITALARIA
3X80A
2X40A 2X40ACARGAS RED REGULADA
TG-RR
1 Ø 1"EMT2 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1"EMT2 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
TR-1 TR-23X50A
1 Ø 1-1/4"EMT3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
TR-33X63A3X63ATG-PE
BANCO  DE CONDENSADORES
DE 10kVAR   CONFORMADO
POR  2 CONDENSADORES  DE
5kVA-220V
3F#8+1T#8 3x40ATG-D3 Ø 3"PVC2(3 x 500kcmil+1 x 500kcmil) Cu  THHN 90°
3x40A
DPS TIPO 2
Uc = 150 V
In = 20 kA
Up <= 1.5 kV
Itotal = 40 kA
Imax = 40 kA
DESENCHUFABLE3F#8+1N#8+1T#8DPS TIPO 1
Uc = 150 V
Iimp = 50 kA
Up <= 2 kV,
Itotal = 50 kA
DESENCHUFABLE3x50A3F#6+1N#6+1T#63F#6+1N#6+1T#6
DPS TIPO 1
Uc = 150 V
Iimp = 50 kA
Up <= 2 kV,
Itotal = 50 kA
DESENCHUFABLE3x50A3F#6+1N#6+1T#63F#6+1N#6+1T#6
3x40A
DPS TIPO 2
Uc = 150 V
In = 20 kA
Up <= 1.5 kV
Itotal = 40 kA
Imax = 40 kA
DESENCHUFABLE3F#8+1N#8+1T#83x40A
DPS TIPO 2
Uc = 150 V
In = 20 kA
Up <= 1.5 kV
Itotal = 40 kA
Imax = 40 kA
DESENCHUFABLE3F#8+1N#8+1T#83x40A
DPS TIPO 2
Uc = 150 V
In = 20 kA
Up <= 1.5 kV
Itotal = 40 kA
Imax = 40 kA
DESENCHUFABLE3F#8+1N#8+1T#83x40A
DPS TIPO 2
Uc = 150 V
In = 20 kA
Up <= 1.5 kV
Itotal = 40 kA
Imax = 40 kA
DESENCHUFABLE3F#8+1N#8+1T#81 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #6T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2"EMT3 x #4F+ #4N + #6T Cu  THHN 90°
TRANSFERENCIA
40KVATRANSFERENCIA
18KVA
22.4kVA 13.33kVA 22.19kVA 13.33kVA 21.66kVA 14.00kVA 14.00kVA 3.33kVA 2.33kVA 15.66kVATRANSFERENCIA
93KVATRANSFERENCIA
30KVATRANSFERENCIA
25KVA
BYPASS
UPSIN
OUT3x80A
25KVAPORTERIACONVENCIONES
EXISTENTE PROYECTADO
SUBESTACIÓN PEDESTALPOSTE DE CONCRETO 12 m. EXTRARREFORZADOPOSTE DE CONCRETO 12 m. TIPO LÍNEA
EQUIPO DE MEDIDACAJA DE INSPECCIÓN TIPO 3 - B.T. Y ACOMETIDASEE
LÍNEA A TIERRA
FASE NEUTRO
N° FASES+NEUTRO AAAC-XLPELÍNEA DE 13.2 KV EXISTENTE 
LÍNEA DE 13.2 KV PROYECTADA
LÍNEA DE BAJA TENSIÓN SUBTERANEA PROYECTADA
ACOMETIDA A USUARIO 
N° DE CONDUCTORES Y CALIBRE RED ABIERTA B.T
N° DE CONDUCTORES Y CALIBRE RED TRENZADA B.TDESCRIPCIÓN
AP CAJA INSPECCIÓN AP 60X60
LÍNEA DE 13.2 KV SUBTERRÁNEA PROYECTADALUMINARIA DECORATIVA SOLAR
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 1 - M.T. Y B.T.
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO 2 - M.T. Y B.T.E
KWH
SEMIDIRECTA TM-009Bornera de pruebas.Medidor de energía
 VISTA INFERIORVISTA LATERAL
800
2000600
800
60050
600 2005030400
400100Placa de identificación
del fabricante
Buje de seguridad.
Policarbonato de 3 mm.
Manija
Buje de seguridad
Manija
Uso del cliente.
Espacio para entrada
de acometida
Compartimento para el
interruptor generalBandeja
Ø 1"VISTA FRONTAL
 NOTAS:
- Dimensiones en milímetros.
- Tomado con base en la norma AE-319 de CODENSA.Policarbonato de 3 mm.
TC TC TCTC
ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA DE CONEXION
DIAGRAMA DE CONEXION MEDIDA SEMIDIRECTA EM - 003MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA
S1S2
P2P1 P1 P2S2S1
P2P1S2
NL3L2L1S1
ACOMETIDA B T
RED P ÚBLICABORNERA
DE PRUEBAS
USUARIO3 TRANSFORMADORES DE
CORRIENTE
CLASE: 0,5s
RELACIÓN: 600/5
BURDEN: 15VAMEDIDOR DE ENERGÍA
ACTIVA Y REACTIVA
CLASE 0.5s1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
Ascensor
ServiciosCuarto técnico
L 80
TG-PE TGD
TG-CNE TG-RV TG-RC TR TR
TM-1 TG-CETR
TRTRANSFORMADOR 225KVAEscala: SINDISTRIBUCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN9
APROBACIÓN:Escala: SINDETALLE CUARTO ELÉCTRICO10
Escala: SINDETALLE EQUIPO DE MEDIDA11
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
114
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

TC-I1TCNE-1
TCNE-2
L 80
TG-PE TGD
TG-CNE TG-RV TG-RC TR TR
TM-1 TG-CETR
TR
3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/4"PVC
1 x #10F+ #10N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1"PVC
3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/4"PVC
3 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1"PVC
TGDASEO
AREA 3.04 M2DTR
AREA 2.42 M2
ASCENSOR SERVICIOS
AUDITORIO
AREA 182.56 m2CUARTO TÉCNICO
AREA 12.70 m2
MANTENIMIENTO
(TALLER)
55.09 m2
1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASEO
AREA 4.52 M2DEPOSITO
AREA 4.52 M2
CAFETERÍA
AREA 19.77 M2ALMACÉN
87.91 m2
INFORMACIÓN
AREA 18.46 M2
LOCAL
AREA 15.38 M2
LOCAL
AREA 15.02 M2PLAZOLETA
BATERÍA SANITARIA HOMBRES
AREA 19.91 M2
HALL
SALÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES
BATERÍA SANITARIA MUJERES
AREA 18.29 M2SALA DE ESPERA
AREA 11.85 M2
TGD
ÁREA 2.26 M2
ÁREA 2.26 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.615.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
17.61
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88VIGILANTEPLAZOLETA
ACCESSO PRINCIPALTG-RC TRCONVENCIONES REDES INTERNAS
S1
Sc1
T
GFCISALIDA
DUCTO ILUMINACIÓN
RED DE BAJA TENSIÓN PROYECTADA
DUCTO TOMACORRIENTES
DUCTO TOMACORRIENTES CABECEROS
DUCTO RED REGULADALÍNEA DE CONTROLTABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓNTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED NO ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED CRITICATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - CRITICOSALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA GFCISALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICAAVISO LUMINOSO 3W SYLVANIALUMINARIA DE EMERGENCIA 7W SYLVANIA MODULO LED HERMETICO 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 18W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED APLIQUE SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED EXTERIOR EN POSTESENSOR DE MOVIMIENTOINTERRUPTOR CONMUTABLEINTERRUPTOR SENCILLODUCTO QUE SUBEDUCTO QUE BAJAFASE / NEUTRO / TIERRA
NOTAS TÉCNICAS GENERALESBYPASS
20kVAUPS
20KVA RACK
TV-1 TC-1 TR-1
TC-I2
TGRR
TV-2
TCNE-3 TC-IE3 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1"PVC
1 x #10F+ #10N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1"PVC3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2" EMT
1 x #10F+ #10N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1"PVC3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2" EMT
3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2" EMT2 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1" EMT1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
ÁREA 7.60  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA 12.98 M2ASEO
ÁREA  3.21 M2DTR
ÁREA 2.99 M2
CAFETERÍA
ÁREA 8.21 M2
ACCESO PACIENTESASCENSOR
PACIENTES
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 6.56  M2
HABITACIÓN INDIVIDUAL DE
AISLAMIENTO
AREA 10.59 M2
ANTECÁMARA
AREA 5.41 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 1
AREA 18.00 M2
SALA DE PROCEDIMIENTOS
AREA 17.69 M2ROPA LIMPIA
ÁREA 1.00 M2TRABAJO SUCIO
ÁREA 2.68 M2TRABAJO LIMPIO
ÁREA 2.68 M2LAVA PATOS
ÁREA 2.72 M2DTR
ÁREA 2.72 M2DEPÓSITO DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS
ÁREA 4.57 M2
ESTACIÓN DE
ENFERMERÍA
ÁREA 10.42 M2
OFICINA
ÁREA 4.66 M2DESCANSO DE MÉDICOS
ÁREA 21.32 M2INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE VISITAS
ÁREA 13.80  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.30 5.00 1.51 2.84 2.965.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
17.61
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88RACK
1
UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2
BAÑO
AREA 2.90 M2BAÑO
AREA 5.37 M2AREA 2.29 M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA 3.41 M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA 3.41 M2
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 5.35 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 2
AREA 20.83 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 3
AREA 18.51  M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 4
AREA 18.49 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 5
AREA 18.68 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 6
AREA 18.32 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 7
AREA 18.64 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 8
AREA 20.45 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 10
AREA 20.85 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 9
AREA 19.72 M2UNIDAD SANITARIA
ÁREA 2.95 M2BAÑO
AREA 4.04 M2
BAÑO
AREA 4.34 M2
BAÑO
AREA 4.35 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2
BAÑO
AREA 4.28 M2BAÑO
AREA 4.48 M2 HALLHALLHALLHALLSERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
ÁREA 2.25 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21AREA 2.25 M2
BAÑO
AREA 3.87 M2BAÑO
AREA 4.49 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2BAÑO
AREA 4.50  M2
CUBIERTA ARQUITECTÓNICA
PEND. 1%ROPA SUCIA
ÁREA 1.09 M2LOCKERS
ÁREA 0.86 M2
APROBACIÓN:Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARCIALES SÓTANO12Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARCIALES PRIMER PISO13
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
115
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

TD-ASC1
TV-5 TR-3
TD-ASC2TD-AIRES
3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/4" EMT
3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/4" EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2" EMT3 x #6F+ #6N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/4" EMT3 x #2F+ #2N + #6T Cu  THHN 90°
1 Ø 2" EMT1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ADMINISTRACIÓN
ÁREA  M2SALA DE JUNTAS
AREA M2
RECEPCIÓN
AREA M2ASEO
AREA  M2
CAFETERÍA
AREA 9.61 M2
CUBICULOS
AREA  M2
RACK
2
ÁREA 2.25 M2AREA 2.25 M2
ARCHIVO EN GESTIÓN
ÁREA  M2DEPÓSITO
AREA  M2
SUMINISTROS
AREA  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA  M2ASEO
ÁREA  M2DTR
ÁREA  M25.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.61
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE ESPERA
ÁREA 15.22  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
Ø1.50Ø1.50UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2Ø1.50
ASCENSOR
PÚBLICOASCENSOR
PÚBLICOSUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2Ø1.50
Ø1.50
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
Ø1.50
Ø1.50SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Ø1.50Ø1.50
Ø1.50
Ø1.50SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA M2NOTAS TÉCNICAS GENERALESCONVENCIONES REDES INTERNAS
S1
Sc1
T
GFCISALIDA
DUCTO ILUMINACIÓN
RED DE BAJA TENSIÓN PROYECTADA
DUCTO TOMACORRIENTES
DUCTO TOMACORRIENTES CABECEROS
DUCTO RED REGULADALÍNEA DE CONTROLTABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓNTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED NO ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED CRITICATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - CRITICOSALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA GFCISALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICAAVISO LUMINOSO 3W SYLVANIALUMINARIA DE EMERGENCIA 7W SYLVANIA MODULO LED HERMETICO 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 18W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED APLIQUE SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED EXTERIOR EN POSTESENSOR DE MOVIMIENTOINTERRUPTOR CONMUTABLEINTERRUPTOR SENCILLODUCTO QUE SUBEDUCTO QUE BAJAFASE / NEUTRO / TIERRA
TV-3 TC-2 TR-2
TC-I31 x #10F+ #10N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1"PVCTV-4
3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2" EMT3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2" EMT
3 x #4F+ #4N + #8T Cu  THHN 90°
1 Ø 1-1/2" EMT2 x #8F+ #8N + #10T Cu  THHN 90°
1 Ø 1" EMT1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
ÁREA 7.60  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA 12.98 M2ASEO
ÁREA  3.21 M2DTR
ÁREA 2.99 M2
CAFETERÍA
ÁREA 8.21 M2ASCENSOR
PACIENTES
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 6.56  M2
HABITACIÓN INDIVIDUAL DE
AISLAMIENTO
AREA 10.59 M2
ANTECÁMARA
AREA 5.41 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 1
AREA 18.00 M2
SALA DE PROCEDIMIENTOS
AREA 17.69 M2ROPA LIMPIA
ÁREA 1.00 M2TRABAJO SUCIO
ÁREA 2.68 M2TRABAJO LIMPIO
ÁREA 2.68 M2LAVA PATOS
ÁREA 2.72 M2DTR
ÁREA 2.72 M2DEPÓSITO DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS
ÁREA 4.57 M2
ESTACIÓN DE
ENFERMERÍA
ÁREA 10.42 M2
OFICINA
ÁREA 4.66 M2DESCANSO DE MÉDICOS
ÁREA 21.32 M2INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE VISITAS
ÁREA 13.80  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
Ø1.50Ø1.505.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.61
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88RACK
1
UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2
BAÑO
AREA 2.90 M2BAÑO
AREA 5.37 M2AREA 2.29 M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA 3.41 M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA 3.41 M2Ø1.50 Ø1.50
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 5.35 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 2
AREA 20.83 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 3
AREA 18.51  M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 4
AREA 18.49 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 5
AREA 18.68 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 6
AREA 18.32 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 7
AREA 18.64 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 8
AREA 20.45 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 10
AREA 20.85 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 9
AREA 19.72 M2UNIDAD SANITARIA
ÁREA 2.95 M2BAÑO
AREA 4.04 M2
BAÑO
AREA 4.34 M2
BAÑO
AREA 4.35 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2
BAÑO
AREA 4.28 M2BAÑO
AREA 4.48 M2Ø1.50
Ø1.50
HALLHALLHALLHALLSERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
ÁREA 2.25 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21AREA 2.25 M2
BAÑO
AREA 3.87 M2Ø1.50Ø1.50BAÑO
AREA 4.49 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2BAÑO
AREA 4.50  M2
Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50
ROPA SUCIA
ÁREA 1.09 M2LOCKERS
ÁREA 0.86 M2
APROBACIÓN:Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARCIALES SEGUNDO PISO14Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA PARCIALES TERCER PISO15
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
116
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

S1 S1 S1 S1
S1Sc1S1S1S1
S1S2
S1
S2
S1S2S2
S1S2S2S2S1
S2
S1
S1S2S1
S1 S1 S1
S1
S2 S1S1S1S1 S1
S1 S1S1
S1
S2S1S1
S1S1LUMINARIA DE
EMERGENCIA
SALIDA
SALIDA
LUMINARIA DE
EMERGENCIALUMINARIA DE
EMERGENCIA
LUMINARIA DE
EMERGENCIASALIDA
SALIDALUMINARIA DE
EMERGENCIASALIDASALIDALUMINARIA DE
EMERGENCIASc1
Sc1TV-1 TC-1 TR-1
TC-I2SALIDATV-2
SALIDA1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
ÁREA 7.60  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA 12.98 M2ASEO
ÁREA  3.21 M2DTR
ÁREA 2.99 M2
CAFETERÍA
ÁREA 8.21 M2
ACCESO PACIENTESASCENSOR
PACIENTES
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 6.56  M2
HABITACIÓN INDIVIDUAL DE
AISLAMIENTO
AREA 10.59 M2
ANTECÁMARA
AREA 5.41 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 1
AREA 18.00 M2
SALA DE PROCEDIMIENTOS
AREA 17.69 M2ROPA LIMPIA
ÁREA 1.00 M2TRABAJO SUCIO
ÁREA 2.68 M2TRABAJO LIMPIO
ÁREA 2.68 M2LAVA PATOS
ÁREA 2.72 M2DTR
ÁREA 2.72 M2DEPÓSITO DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS
ÁREA 4.57 M2
ESTACIÓN DE
ENFERMERÍA
ÁREA 10.42 M2
OFICINA
ÁREA 4.66 M2DESCANSO DE MÉDICOS
ÁREA 21.32 M2INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE VISITAS
ÁREA 13.80  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88RACK
1
UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2
BAÑO
AREA 2.90 M2BAÑO
AREA 5.37 M2AREA 2.29 M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA 3.41 M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA 3.41 M2
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 5.35 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 2
AREA 20.83 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 3
AREA 18.51  M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 4
AREA 18.49 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 5
AREA 18.68 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 6
AREA 18.32 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 7
AREA 18.64 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 8
AREA 20.45 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 10
AREA 20.85 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 9
AREA 19.72 M2UNIDAD SANITARIA
ÁREA 2.95 M2BAÑO
AREA 4.04 M2
BAÑO
AREA 4.34 M2
BAÑO
AREA 4.35 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2
BAÑO
AREA 4.28 M2BAÑO
AREA 4.48 M2 HALLHALLHALLHALLSERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
ÁREA 2.25 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21AREA 2.25 M2
BAÑO
AREA 3.87 M2BAÑO
AREA 4.49 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2BAÑO
AREA 4.50  M2
CUBIERTA ARQUITECTÓNICA
PEND. 1%ROPA SUCIA
ÁREA 1.09 M2LOCKERS
ÁREA 0.86 M2S1 S1S1
S1
S1
S1S1 S1S1 S1
S2SALIDA
SALIDA
LUMINARIA DEEMERGENCIASALIDASALIDALUMINARIA DE
EMERGENCIA
Sc1
Sc1Sc1
Sc1
TD-3TD-2TD-1LUMINARIA DE
EMERGENCIALUMINARIA DE
EMERGENCIA
LUMINARIA DE
EMERGENCIA
LUMINARIA DEEMERGENCIA
LUMINARIA DE
EMERGENCIA
LUMINARIA DE
EMERGENCIALUMINARIA DE
EMERGENCIALUMINARIA DE
EMERGENCIA
SALIDA
TCNE-2LUMINARIA DE
EMERGENCIA
S1
TCNE-1
TC-I1
TGDASEO
AREA 3.04 M2DTR
AREA 2.42 M2
ASCENSOR SERVICIOS
AUDITORIO
AREA 182.56 m2CUARTO TÉCNICO
AREA 12.70 m2
MANTENIMIENTO
(TALLER)
55.09 m2
1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASEO
AREA 4.52 M2DEPOSITO
AREA 4.52 M2
CAFETERÍA
AREA 19.77 M2ALMACÉN
87.91 m2
INFORMACIÓN
AREA 18.46 M2
LOCAL
AREA 15.38 M2
LOCAL
AREA 15.02 M2PLAZOLETA
BATERÍA SANITARIA HOMBRES
AREA 19.91 M2
HALL
SALÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES
BATERÍA SANITARIA MUJERES
AREA 18.29 M2SALA DE ESPERA
AREA 11.85 M2
TGD
ÁREA 2.26 M2
ÁREA 2.26 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS2 1 3 4 5 6
A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.615.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88VIGILANTEPLAZOLETA
ACCESSO PRINCIPALTG-RC TRCONVENCIONES REDES INTERNAS
S1
Sc1
T
GFCISALIDA
DUCTO ILUMINACIÓN
RED DE BAJA TENSIÓN PROYECTADA
DUCTO TOMACORRIENTES
DUCTO TOMACORRIENTES CABECEROS
DUCTO RED REGULADALÍNEA DE CONTROLTABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓNTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED NO ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED CRITICATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - CRITICOSALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA GFCISALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICAAVISO LUMINOSO 3W SYLVANIALUMINARIA DE EMERGENCIA 7W SYLVANIA MODULO LED HERMETICO 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 18W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED APLIQUE SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED EXTERIOR EN POSTESENSOR DE MOVIMIENTOINTERRUPTOR CONMUTABLEINTERRUPTOR SENCILLODUCTO QUE SUBEDUCTO QUE BAJAFASE / NEUTRO / TIERRA
NOTAS TÉCNICAS GENERALES
APROBACIÓN:Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN SÓTANO16Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN PRIMER PISO17
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
117
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

S1 S1 S1 S1
S1Sc1S1S1S1
S1S2
S1
S2
S1S2S2
S1S2S2S2S1
S2
S1
S1S2S1
S1 S1 S1
S1
S2 S1S1S1S1 S1
S1 S1S1
S1
S2S1S1LUMINARIA DE
EMERGENCIA
SALIDA
SALIDA
LUMINARIA DE
EMERGENCIALUMINARIA DE
EMERGENCIA
LUMINARIA DE
EMERGENCIASALIDA
SALIDALUMINARIA DE
EMERGENCIASALIDASALIDALUMINARIA DE
EMERGENCIASc1
Sc1TV-3 TC-2 TR-2
TC-I3SALIDATV-4
SALIDA1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
ÁREA 7.60  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA 12.98 M2ASEO
ÁREA  3.21 M2DTR
ÁREA 2.99 M2
CAFETERÍA
ÁREA 8.21 M2ASCENSOR
PACIENTES
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 6.56  M2
HABITACIÓN INDIVIDUAL DE
AISLAMIENTO
AREA 10.59 M2
ANTECÁMARA
AREA 5.41 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 1
AREA 18.00 M2
SALA DE PROCEDIMIENTOS
AREA 17.69 M2ROPA LIMPIA
ÁREA 1.00 M2TRABAJO SUCIO
ÁREA 2.68 M2TRABAJO LIMPIO
ÁREA 2.68 M2LAVA PATOS
ÁREA 2.72 M2DTR
ÁREA 2.72 M2DEPÓSITO DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS
ÁREA 4.57 M2
ESTACIÓN DE
ENFERMERÍA
ÁREA 10.42 M2
OFICINA
ÁREA 4.66 M2DESCANSO DE MÉDICOS
ÁREA 21.32 M2INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE VISITAS
ÁREA 13.80  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
Ø1.50Ø1.502 1 3 4 5 6
ABDFGHI
CE5.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.615.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88RACK
1
UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2
BAÑO
AREA 2.90 M2BAÑO
AREA 5.37 M2AREA 2.29 M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA 3.41 M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA 3.41 M2Ø1.50 Ø1.50
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 5.35 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 2
AREA 20.83 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 3
AREA 18.51  M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 4
AREA 18.49 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 5
AREA 18.68 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 6
AREA 18.32 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 7
AREA 18.64 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 8
AREA 20.45 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 10
AREA 20.85 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 9
AREA 19.72 M2UNIDAD SANITARIA
ÁREA 2.95 M2BAÑO
AREA 4.04 M2
BAÑO
AREA 4.34 M2
BAÑO
AREA 4.35 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2
BAÑO
AREA 4.28 M2BAÑO
AREA 4.48 M2Ø1.50
Ø1.50
HALLHALLHALLHALLSERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
ÁREA 2.25 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21AREA 2.25 M2
BAÑO
AREA 3.87 M2Ø1.50Ø1.50BAÑO
AREA 4.49 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2BAÑO
AREA 4.50  M2
Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50
ROPA SUCIA
ÁREA 1.09 M2LOCKERS
ÁREA 0.86 M2CONVENCIONES REDES INTERNAS
S1
Sc1
T
GFCISALIDA
DUCTO ILUMINACIÓN
RED DE BAJA TENSIÓN PROYECTADA
DUCTO TOMACORRIENTES
DUCTO TOMACORRIENTES CABECEROS
DUCTO RED REGULADALÍNEA DE CONTROLTABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓNTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED NO ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED CRITICATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - CRITICOSALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA GFCISALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICAAVISO LUMINOSO 3W SYLVANIALUMINARIA DE EMERGENCIA 7W SYLVANIA MODULO LED HERMETICO 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 18W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED APLIQUE SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED EXTERIOR EN POSTESENSOR DE MOVIMIENTOINTERRUPTOR CONMUTABLEINTERRUPTOR SENCILLODUCTO QUE SUBEDUCTO QUE BAJAFASE / NEUTRO / TIERRA
NOTAS TÉCNICAS GENERALESS1 S1S1
S1S1 S1 S1 S1
S1
S1 S1 S1 S1 S1S1
S1
S1S1 S1 S1 S1
S1
S1
S1
LUMINARIA DE
EMERGENCIASALIDA
LUMINARIA DE
EMERGENCIA
LUMINARIA DE
EMERGENCIALUMINARIA DE
EMERGENCIA
LUMINARIA DE
EMERGENCIASALIDA
SALIDA
LUMINARIA DEEMERGENCIASALIDASALIDALUMINARIA DE
EMERGENCIASc1
Sc1S1 S1TV-5 TR-3
TC-I41234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ADMINISTRACIÓN
ÁREA  M2SALA DE JUNTAS
AREA M2
RECEPCIÓN
AREA M2ASEO
AREA  M2
CAFETERÍA
AREA 9.61 M2
CUBICULOS
AREA  M2A-A'A-A'RACK
2
ÁREA 2.25 M2AREA 2.25 M2
ARCHIVO EN GESTIÓN
ÁREA  M2DEPÓSITO
AREA  M2
SUMINISTROS
AREA  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA  M2ASEO
ÁREA  M2DTR
ÁREA  M2
A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.615.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
17.61
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE ESPERA
ÁREA 15.22  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
Ø1.50Ø1.50UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2Ø1.50
ASCENSOR
PÚBLICOASCENSOR
PÚBLICOSUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2Ø1.50
Ø1.50
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
Ø1.50
Ø1.50SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Ø1.50Ø1.50
Ø1.50
Ø1.50SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA M2
APROBACIÓN:Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN SEGUNDO PISO18Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE ILUMINACIÓN TERCER PISO19
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
118
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

T T
T TT T
T TT T
T TT T
T T
T T
T TT T
GFCI GFCI
GFCI GFCI
TRGFCIGFCI
GFCIGFCI
TR
TR
TRGFCI
GFCI GFCIGFCI TTT
T T T
GFCIGFCIGFCIGFCI GFCI
GFCI
GFCIGFCITR
TRTRT T TGFCIT TGFCI TT
GFCI
GFCI
GFCIT
T
TTTTGFCITT
T T TT TTV-1 TC-1 TR-1
T T
T TT T
GFCI
TGFCI GFCIC C
TTTV-2
C1-TV-2
C2-TV-2C1-TC-1
C2-TC-1
C3-TV-2
C4-TV-2C5-TV-2
C6-TV-2C3-TC-1
C4-TC-1C5-TC-1
C6-TC-1
C7-TC-1
C8-TC-1
C11-TC-1
C12-TC-1C9-TC-1
C10-TC-1C7-TV-2
C8-TV-2C9-TV-2
C10-TV-2
C11-TV-2
C12-TV-2C13-TC-1
C14-TC-1C13-TV-2
C14-TV-2
C15-TC-1
C16-TC-1
C19-TC-1
C20-TC-1C17-TC-1
C18-TC-1C15-TV-2
C16-TV-2C17-TV-2
C18-TV-2
C19-TV-2
C20-TV-2C21-TC-1
C22-TC-1C21-TV-2
C22-TV-2
C23-TC-1
C24-TC-1
C27-TC-1
C28-TC-1C25-TC-1
C26-TC-1C23-TV-2
C24-TV-2C25-TV-2
C26-TV-2
C27-TV-2
C28-TV-2C29-TC-1
C30-TC-1C29-TV-2
C30-TV-2
C31-TC-1
C32-TC-1C33-TC-1
C34-TC-1C31-TV-2
C32-TV-2C33-TV-2
C34-TV-2C37-TC-1
C38-TC-1C35-TC-1
C36-TC-1C37-TV-2
C38-TV-2C35-TV-2
C36-TV-2C39-TV-2
C40-TV-2C39-TC-1
C40-TC-1
TCNE-3TC-IE1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
ÁREA 7.60  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA 12.98 M2ASEO
ÁREA  3.21 M2DTR
ÁREA 2.99 M2
CAFETERÍA
ÁREA 8.21 M2
ACCESO PACIENTESASCENSOR
PACIENTES
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 6.56  M2
HABITACIÓN INDIVIDUAL DE
AISLAMIENTO
AREA 10.59 M2
ANTECÁMARA
AREA 5.41 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 1
AREA 18.00 M2
SALA DE PROCEDIMIENTOS
AREA 17.69 M2ROPA LIMPIA
ÁREA 1.00 M2TRABAJO SUCIO
ÁREA 2.68 M2TRABAJO LIMPIO
ÁREA 2.68 M2LAVA PATOS
ÁREA 2.72 M2DTR
ÁREA 2.72 M2DEPÓSITO DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS
ÁREA 4.57 M2
ESTACIÓN DE
ENFERMERÍA
ÁREA 10.42 M2
OFICINA
ÁREA 4.66 M2DESCANSO DE MÉDICOS
ÁREA 21.32 M2INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE VISITAS
ÁREA 13.80  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
1 2 3 4 5 6A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
17.61
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88RACK
1
UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2
BAÑO
AREA 2.90 M2BAÑO
AREA 5.37 M2AREA 2.29 M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA 3.41 M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA 3.41 M2
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 5.35 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 2
AREA 20.83 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 3
AREA 18.51  M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 4
AREA 18.49 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 5
AREA 18.68 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 6
AREA 18.32 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 7
AREA 18.64 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 8
AREA 20.45 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 10
AREA 20.85 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 9
AREA 19.72 M2UNIDAD SANITARIA
ÁREA 2.95 M2BAÑO
AREA 4.04 M2
BAÑO
AREA 4.34 M2
BAÑO
AREA 4.35 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2
BAÑO
AREA 4.28 M2BAÑO
AREA 4.48 M2 HALLHALLHALLHALLSERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
ÁREA 2.25 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21AREA 2.25 M2
BAÑO
AREA 3.87 M2BAÑO
AREA 4.49 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2BAÑO
AREA 4.50  M2
CUBIERTA ARQUITECTÓNICA
PEND. 1%ROPA SUCIA
ÁREA 1.09 M2LOCKERS
ÁREA 0.86 M2NOTAS TÉCNICAS GENERALESCONVENCIONES REDES INTERNAS
S1
Sc1
T
GFCISALIDA
DUCTO ILUMINACIÓN
RED DE BAJA TENSIÓN PROYECTADA
DUCTO TOMACORRIENTES
DUCTO TOMACORRIENTES CABECEROS
DUCTO RED REGULADALÍNEA DE CONTROLTABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓNTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED NO ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED CRITICATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - CRITICOSALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA GFCISALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICAAVISO LUMINOSO 3W SYLVANIALUMINARIA DE EMERGENCIA 7W SYLVANIA MODULO LED HERMETICO 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 18W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED APLIQUE SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED EXTERIOR EN POSTESENSOR DE MOVIMIENTOINTERRUPTOR CONMUTABLEINTERRUPTOR SENCILLODUCTO QUE SUBEDUCTO QUE BAJAFASE / NEUTRO / TIERRAGFCITTTR
TRT T TT
TT
TTTT TTGFCI
TGFCI GFCI
T TT TT T T
TRTT TT TGFCI
T TT TTTTT
TTT T TTD-3TD-2TD-1TCNE-1
TCNE-2TT
TGDASEO
AREA 3.04 M2DTR
AREA 2.42 M2
ASCENSOR SERVICIOS
AUDITORIO
AREA 182.56 m2CUARTO TÉCNICO
AREA 12.70 m2
MANTENIMIENTO
(TALLER)
55.09 m2
1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASEO
AREA 4.52 M2DEPOSITO
AREA 4.52 M2
CAFETERÍA
AREA 19.77 M2ALMACÉN
87.91 m2
INFORMACIÓN
AREA 18.46 M2
LOCAL
AREA 15.38 M2
LOCAL
AREA 15.02 M2PLAZOLETA
BATERÍA SANITARIA HOMBRES
AREA 19.91 M2
HALL
SALÓN DE ACTIVIDADES GRUPALES
BATERÍA SANITARIA MUJERES
AREA 18.29 M2SALA DE ESPERA
AREA 11.85 M2
TGD
ÁREA 2.26 M2
ÁREA 2.26 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
1 2 3 4 5 6A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.30 5.00 1.51 2.84 2.965.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
17.61
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88VIGILANTEPLAZOLETA
ACCESSO PRINCIPALTG-RC TR
APROBACIÓN:Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TOMACORRIENTES SÓTANO20Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TOMACORRIENTES PRIMER PISO21
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
119
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

T T
T TT T
T TT T
T TT T
T T
T T
T TT T
GFCI GFCI
GFCI GFCI
TRGFCIGFCI
GFCIGFCI
TR
TR
TRGFCI
GFCI GFCIGFCI TTT
T T T
GFCIGFCIGFCIGFCI GFCI
GFCI
GFCIGFCITR
TRTRT T TGFCIT TGFCI TT
GFCI
GFCI
GFCIT
T
TTTTT T TT TTV-3 TC-2 TR-2
T T
T TT T
GFCI
TGFCI GFCIC C
TTTV-4
C1-TV-4
C2-TV-4C1-TC-2
C2-TC-2
C3-TV-4
C4-TV-4C5-TV-4
C6-TV-4C3-TC-2
C4-TC-2C5-TC-2
C6-TC-2
C7-TC-2
C8-TC-2
C11-TC-2
C12-TC-2C9-TC-2
C10-TC-2C7-TV-4
C8-TV-4C9-TV-4
C10-TV-4
C11-TV-4
C12-TV-4C13-TC-2
C14-TC-2C13-TV-4
C14-TV-4
C15-TC-2
C16-TC-2
C19-TC-2
C20-TC-2C17-TC-2
C18-TC-2C15-TV-4
C16-TV-4C17-TV-4
C18-TV-4
C19-TV-4
C20-TV-4C21-TC-2
C22-TC-2C21-TV-4
C22-TV-4
C23-TC-2
C24-TC-2
C27-TC-2
C28-TC-2C25-TC-2
C26-TC-2C23-TV-4
C24-TV-4C25-TV-4
C26-TV-4
C27-TV-4
C28-TV-4C29-TC-2
C30-TC-2C29-TV-4
C30-TV-4
C31-TC-2
C32-TC-2C33-TC-2
C34-TC-2C31-TV-4
C32-TV-4C33-TV-4
C34-TV-4C37-TC-2
C38-TC-2C35-TC-2
C36-TC-2C37-TV-4
C38-TV-4C35-TV-4
C36-TV-4C39-TV-4
C40-TV-4C39-TC-2
C40-TC-21234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
ÁREA 7.60  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA 12.98 M2ASEO
ÁREA  3.21 M2DTR
ÁREA 2.99 M2
CAFETERÍA
ÁREA 8.21 M2ASCENSOR
PACIENTES
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 6.56  M2
HABITACIÓN INDIVIDUAL DE
AISLAMIENTO
AREA 10.59 M2
ANTECÁMARA
AREA 5.41 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 1
AREA 18.00 M2
SALA DE PROCEDIMIENTOS
AREA 17.69 M2ROPA LIMPIA
ÁREA 1.00 M2TRABAJO SUCIO
ÁREA 2.68 M2TRABAJO LIMPIO
ÁREA 2.68 M2LAVA PATOS
ÁREA 2.72 M2DTR
ÁREA 2.72 M2DEPÓSITO DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS
ÁREA 4.57 M2
ESTACIÓN DE
ENFERMERÍA
ÁREA 10.42 M2
OFICINA
ÁREA 4.66 M2DESCANSO DE MÉDICOS
ÁREA 21.32 M2INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE VISITAS
ÁREA 13.80  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
Ø1.50Ø1.50
A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.615.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88RACK
1
UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2
BAÑO
AREA 2.90 M2BAÑO
AREA 5.37 M2AREA 2.29 M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA 3.41 M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA 3.41 M2Ø1.50 Ø1.50
ESTACIONAMIENTO DE
CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS
AREA 5.35 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 2
AREA 20.83 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 3
AREA 18.51  M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 4
AREA 18.49 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 5
AREA 18.68 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 6
AREA 18.32 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 7
AREA 18.64 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 8
AREA 20.45 M2HABITACIÓN MÚLTIPLE 10
AREA 20.85 M2
HABITACIÓN MÚLTIPLE 9
AREA 19.72 M2UNIDAD SANITARIA
ÁREA 2.95 M2BAÑO
AREA 4.04 M2
BAÑO
AREA 4.34 M2
BAÑO
AREA 4.35 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2
BAÑO
AREA 4.28 M2BAÑO
AREA 4.48 M2Ø1.50
Ø1.50
HALLHALLHALLHALLSERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN
ÁREA 2.25 M2
ASCENSOR
PÚBLICO1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21AREA 2.25 M2
BAÑO
AREA 3.87 M2Ø1.50Ø1.50BAÑO
AREA 4.49 M2
BAÑO
AREA 4.22 M2BAÑO
AREA 4.50  M2
Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50Ø1.50
ROPA SUCIA
ÁREA 1.09 M2LOCKERS
ÁREA 0.86 M2CONVENCIONES REDES INTERNAS
S1
Sc1
T
GFCISALIDA
DUCTO ILUMINACIÓN
RED DE BAJA TENSIÓN PROYECTADA
DUCTO TOMACORRIENTES
DUCTO TOMACORRIENTES CABECEROS
DUCTO RED REGULADALÍNEA DE CONTROLTABLERO PARA CONTROL DE ILUMINACIÓNTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED NO ESENCIALTABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED CRITICATABLERO DE DISTRIBUCIÓN RED VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - VITALSALIDA TOMACORRIENTE EN CABECERO - CRITICOSALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICA GFCISALIDA TOMACORRIENTE MONOFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE TRIFÁSICASALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICAAVISO LUMINOSO 3W SYLVANIALUMINARIA DE EMERGENCIA 7W SYLVANIA MODULO LED HERMETICO 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 18W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED APLIQUE SYLVANIALUMINARIA TIPO LED 40W SYLVANIALUMINARIA TIPO LED EXTERIOR EN POSTESENSOR DE MOVIMIENTOINTERRUPTOR CONMUTABLEINTERRUPTOR SENCILLODUCTO QUE SUBEDUCTO QUE BAJAFASE / NEUTRO / TIERRA
NOTAS TÉCNICAS GENERALES
GFCI
GFCIT
TTT
TR
TRTT
TR
GFCI GFCIT
GFCI
GFCIT
RGFCI GFCITR
TRTR
GFCI
T
TTTTT TTTTT
RT
RT
R
T
RT
RT
RT
RT
RT
R
T
RT
RTTV-5T
T
T
RT
RT
GFCIT
RT
RT
GFCIT
RT
RT
T
RT
RT
GFCIT
RT
RT
GFCITR-3
GFCI GFCIGFCI GFCI
GFCIT
RT
RT
RT
R
T
RT
RT
RT
RT
RT
R
T
RT
R
T
RT
RT
RT
R
T
RT
RTT
R1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ASCENSOR SERVICIOS
1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
ADMINISTRACIÓN
ÁREA  M2SALA DE JUNTAS
AREA M2
RECEPCIÓN
AREA M2ASEO
AREA  M2
CAFETERÍA
AREA 9.61 M2
CUBICULOS
AREA  M2
RACK
2
ÁREA 2.25 M2AREA 2.25 M2
ARCHIVO EN GESTIÓN
ÁREA  M2DEPÓSITO
AREA  M2
SUMINISTROS
AREA  M2CUARTO TÉCNICO
ÁREA  M2ASEO
ÁREA  M2DTR
ÁREA  M2
A AB BD DEF FG GH HI
C CI
E5.30 5.00 1.51 2.84 2.9617.615.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.4541.88
5.30 5.00 1.51 2.84 2.96
5.00 5.08 0.60 3.35 7.10 3.30 7.00 10.45
41.88INFORMACIÓN
AREA 6.61 M2
SALA DE ESPERA
ÁREA 15.22  M2
UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
ÁREA 3.34 M2
Ø1.50Ø1.50UNIDAD SANITARIA
MUJERES
ÁREA 3.34 M2Ø1.50
ASCENSOR
PÚBLICOASCENSOR
PÚBLICOSUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2Ø1.50
Ø1.50
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
Ø1.50
Ø1.50SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
Ø1.50Ø1.50
Ø1.50
Ø1.50SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2
SUB. GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
AREA M2UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2
UNIDAD SANITARIA
AREA M2UNIDAD SANITARIA
MUJERES
AREA M2UNIDAD SANITARIA
HOMBRES
AREA M2
APROBACIÓN:Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TOMACORRIENTES SEGUNDO PISO22Escala: 1:75DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA TOMACORRIENTES TERCER PISO23
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
1110
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
11CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA

Aseo
AREA 3.43 M2Residuos
AREA 4.28 M21234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
Ascensor
Servicios
AuditorioCuarto técnico
MANTENIMIENTO
55.72 m2
1234 6 9 10
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
Ascensor
Público
ASEO
AREA 4.52 M2DEPOSITO
AREA 4.52 M2
CAFETERIA
AREA 20.1 M2ALMACEN
87.91 m2
Recepcion
AREA 90.39 M2
LOCAL
AREA 14.33 M2
LOCAL
AREA 14.55 M2BATERÍAS DE BAÑOS
AREA 43.67 M2
HALL AUDITORIO
AREA 74.69 M2CAJA DE INSPECCIÓN 1
30x30cm
VARILLA COBRE 99%
2.40m x 5/8"
CAJA DE INSPECCIÓN 2
30x30cm
VARILLA COBRE 99%
2.40m x 5/8"
VARILLA COBRE 99%
2.40m x 5/8"VARILLA COBRE 99%
2.40m x 5/8"CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO 2/0
CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO 2/0CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO 2/0
CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO 2/0CONDUCTOR DE
COBRE DESNUDO 2/0
COLUMNACOLUMNA
COLUMNA COLUMNA1234 6 910
20 1817 15 1312 22 19 141187 5
16 21
Ascensor
Servicios
1
2
3
4
6
9
1020
18
17
15
13
1222
19
14
11875
1621
Ascensor
Público
Punta captadora
Altura útil 1m
Soportes de fijación
Dehn_Snap_ 297110Soporte de punta
captadora_1APunta captadora
Altura útil 1 m
Conector punta
captadora
Conductor CobreFORMA DE INSTALACIÓN BAJANTE A TIERRA POR MEDIO DE
COLUMNAINSTALACIÓN PUNTA CAPTORA SOBRE MURO -
CUBIERTA
 DETALLE C- CONSTRUCCIÓN DE PUNTAS EN ALAMBRON_SOPORTE
CONECTOR MECÁNICO
CERTIFICADO RETIECONECTOR EN "T" PARA LAS DERIVACIONES DE LOS BAJANTES DEL
SIPRASOPORTE CONDUCTOR PARA MURO TIPO DEHN REF: 204004
Manguito de
Unión-385213GRAPA PARA CRUCE DE CONDUCTOR CON PUNTA CAPTORADETALLE ANCLAJE PARA SOPORTE CONDUCTOR PARA MURO DEHN
REF: 204004 DETALLE INSTALACIÓN SOPORTES CONDUCTOR EN CUBIERTA
SOPORTE PARA CRUCE DE CONDUCTORES
CONEXIÓN FLEXIBLE ENTRE CONDUCTORES
DETALLE CONECTOR DE EXTENCIÓN, PARA PROLONGAR
LOS CONDUCTORES DEL ANILLO EQUIPOTENCIAL.INSTALACIÓN DE PUNTAS
TORNILLO 10 mm
x LONG. 40mmCONDUCTOR DE
ALUMINIOPUNTA CAPTORAGRAPA CRUCE GALVANIZADO
TIPO DEHN REF:392060PUNTA CAPTORA ACERO Ø
5/8" (16mm)
GRAPA ACERO INOX. DEHN
REF:392060
CONDUCTOR
GRAPA SUJECIÓN A MURO
PUNTA CAPTORA
 REF:275116 MARCA DEHNCOLUMNACONDUCTOR
ALUMINIO 8mm AWG
CONDUCTOR DE ALUMINIO
SOPORTADO ENTRE 1.2 y 1.5 Mts
SOPORTE PARA CONDUCTOR
TIPO DENH REF:297110
 CUBIERTA EN TEJA  DE
ALUMINIO y POLIURETANONOTA:  SE DEBE  ADICIONAR  UNA  VARILLA  PARA
LA BAJANTE  DEL SISTEMA  DE
APANTALLAMIENTO  Y DEBE  TENER
CONTINUIDAD,  NO USAR  LAS VARILLAS
ESTRUCTURALESNIVEL DE
PROTECCIONRADIO DE LA ESFERA
NIVEL I 35
NIVEL II 40
NIVEL III 50
NIVEL IV 55NOTAS:
- EL ANILLO   SUPERIOR  SERÁ  DE ALUMINIO  8mm  Y EL ANILLO  INFERIOR
SERA DE COBRE 2/0 AWG
- EL CONDUCTOR DEBE IR SOPORTADO CADA 1.5 m
- TODAS  LAS PUNTAS  CAPTADORAS  DEBEN  ESTAR  CONECTADAS  MÍNIMO
POR DOS CONDUCTORES
- TODAS  LOS ELECTRODOS  DEBEN  DE ESTAR  INTERCONECTADOS  ENTRE
SI CON  CABLE  DESNUDO  DE COBRE  Y DEBEN  ESTAR  INTERCONECTADO  A LAS
DEMÁS MALLAS A TIERRA EN CABLE Cu 2
0
- LA PUESTA  A TIERRA  SERÁ  CON  VARILLA  99% COBRE  , ADEMÁS  SU PUNTO
DE UNIÓN CON SOLDADURA  CADWELD.
- TODOS  LOS TUBOS  METÁLICOS,   ARMARIOS,  ESTRUCTURAS  METÁLICAS  O
BAJANTES DEBEN ESTAR CONECTADOS A TIERRA.
- SE DEBE  USAR  FAVIGEL  U OTROS  PRODUCTOS  CERTIFICADO,  PARA
MEJORAR LA RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA.
- EN EL CASO  DE EXISTIR  ESTRUCTURAS  O EQUIPOS  MAS  ALTOS  QUE  LAS
PUNTAS  CAPTADORAS,  ESTAS  SE DEBEN  INSTALAR  UN MÁSTIL  QUE
GARANTISTE UNA ADECUADA PROTECCIÓN.
- TODOS  LOS CIRCUITOS  DEBERÁN  ESTAR  CONECTADOS  AL SISTEMA  DE
PUESTA  A TIERRA   Y SE DEBERÁ  MANTENER  CONTINUIDAD  ELÉCTRICA  ENTRE
TODAS LAS SALIDAS DE ALUMBRADO  Y LAS CAJAS DE LOS CIRCUITOS.
- LOS MATERIALES  DEBEN  CUMPLIR  CON  LOS ESTÁNDARES  DE CALIDAD
ESTABLECIDOS POR EL RETIE 2013.
- TODOS  LOS TIPOS  DE ANCLAJE  Y BANDEJAS  PORTACABLES  DEBEN
ESTAR CERTIFICADOS.
- LA TUBERÍA  DEBE  SER GALVANIZADA,  M.T. U OTRA  DE ACUERDO  A LAS
CONTEMPLADAS  EN LA NTC 2050,  SIEMPRE  Y CUANDO  SEA RESISTENTE  AL
FUEGO.
- TODAS LOS ELECTRODOS DEBEN TENER UNA LONGITUD DE 2.4m.
- SE DEBE  INSTALAR  UNA  CAJA  QUE  PERMITA  SU FÁCIL   INSPECCIÓN  DE
0.3X0.3m.
- SE DEBE  MEJORAR  EL TERRENO  CON  EL USO  DE FAVIGEL   O PRODUCTOS
SIMILARES.
- TODOS  LOS TUBOS  METÁLICOS,   ARMARIOS,  ESTRUCTURAS  METÁLICAS  O
BAJANTES DEBEN ESTAR CONECTADOS A TIERRA.
- LA PUESTA  A TIERRA  SERÁ  CON  VARILLA  99% COBRE  Y CONDUCTOR
IGUAL  AL DE LA FASE  DE LA ACOMETIDA,  ADEMÁS  SU PUNTO  DE UNIÓN  CON
SOLDADURA  CADWELD.
- LOS ELEMENTOS  A UTILIZAR  PARA  LA EJECUCIÓN  DE OBRA  DEBERÁN
ESTAR  CERTIFICADOS   SEGÚN  LO ESTABLECIDO  EN EL NUMERAL  2,3 DEL RETIE
2013.
- EN TODAS  LAS ÁREAS  DE CUIDADO  DE PACIENTES,  PARA  DAR
PROTECCIÓN  CONTRA  ELECTROCUCIÓN,  LOS TOMACORRIENTES  Y EQUIPOS
ELÉCTRICOS  FIJOS  DEBEN  ESTAR   CONECTADOS  A UN SISTEMA  DE PUESTA  A
TIERRA  REDUNDANTE,  CONFORMADO  POR:   UN CONDUCTOR  DE COBRE
AISLADO  CONTINUA  A TIERRA   Y UNA  CANALIZACIÓN  METÁLICA  QUE  ALOJE  EN
SU INTERIOR  AL CIRCUITO  DERIVADO  MENCIONADO  Y CONECTADA  EN AMBOS
EXTREMOS AL TERMINAL DE TIERRA. EN LA CANALIZACIÓN.
- EL NEUTRO  SERÁ  DE COLOR  BLANCO  Y LAS FASES  DE COLOR  AMARILLO,
AZUL  Y ROJO,  EL CONDUCTOR  DE PUESTA  A TIERRA  CON  COLOR  VERDE  (VER
RETIE TABLA 13, CÓDIGO  DE COLORES PARA CONDUCTORES).
- TODOS  LOS CIRCUITOS  DEBERÁN  ESTAR  CONECTADOS  AL SISTEMA  DE
PUESTA  A TIERRA   Y SE DEBERÁ  MANTENER  CONTINUIDAD  ELÉCTRICA  ENTRE
TODAS LAS SALIDAS DE ALUMBRADO  Y LAS CAJAS DE LOS CIRCUITOS.EL PROYECTO DEBERÁ CONTEMPLAR:
- EXTINTORES MANUALES.
- INSTALACIÓN DE ALARMAS MANUALES.
- HIDRANTES.
- COMPARTIMIENTOS CONTRA FUEGO.
- RUTAS DE EVACUACIÓN.
APROBACIÓN:
Escala: 1:100DISTRIBUCIÓN APANTALLAMIENTO LATERAL24Escala: 1:100DISTRIBUCIÓN APANTALLAMIENTO FRONTAL25
Escala: 1:100DISTRIBUCIÓN ANILLO INFERIOR EN COBRE 2/026Escala: 1:100DISTRIBUCIÓN ANILLO SUPERIOR EN ALUMINIO 8mm27
Nº1:75PROYECTO:
CARGA TOTAL DIVERSIFICADA:LONGITUD RED BAJA TENSIÓN:LONGITUD RED MEDIA TENSIÓN:NUMERO DE TRANSFORMADORES:CAPACIDAD INSTALADA:
FECHA:
ARCHIVO Nº:CONTENIDO:
1111
DE:PL. N°:
RADICADO:ESCALA:
DIGITÓ:PROPIETARIO:
DIRECCIÓN:RESUMEN DEL PROYECTO:
NUMERO DE USUARIOS:DISEÑO:
198 KVA0.010 Km.0.065 Km.198 KVA
01CALLE 8 N°2A - 47
BARRIO SAN ANTONIO
INGENIERO ELECTROMECÁNICO
CN 250-155118ENERO 2022
JL ROBLESPROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PARA LA CONSTRUCCIÓN TORRE
HOSPITALARIA Y DE APOYO EN LA ESE
SANTIAGO DE TUNJA - BOYACÁEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJAREVISÓ:
ING. CIVIL M.P. 15202-393212 BYCAPROBÓ:
GERENTE ESE SANTIAGO DE TUNJA
