markdown:
# Tag:
*địt tập thể không che* [Phim sex đổi vợ làm tình tập thể không che](http://sextop1.net/2016/02/phim-sex-doi-vo-lam-tinh-tap-khong-che.html)
Phim sex đổi vợ làm tình tập thể không che, hai vợ chồng cùng làm cho một công ty giải trí, sau buổi kết thúc phim họ có tổ chức một party tập hợp các thành viên trong nhóm để cùng chung vui liên hoan cho một thành cô...
[Phim sex lớp học làm tình tập thể ở nhật bản](http://sextop1.net/2016/01/phim-sex-lop-hoc-lam-tinh-tap-the-o-nhat-ban.html)
Phim sex lớp học làm tình tập thể ở nhật bản,Thể loại group sex, làm tình tập thể với các em nữ sinh cực hay, tụ hợp nam thanh nữ tú về làm một lớp chuyên về tình dục bao gồm kiến thức và thực hành nhiều tư thế để các...

X-SRCache-Store-Status: STORE

X-SRCache-Fetch-Status: MISS

X-Sucuri-Cache: MISS


markdown:
Đồng hồ điện tử xe hơi MC Queen, người nhện, Minions, Kitty
Đã có 2,769 lượt xem.
|Minion|
|Kiity|
|Người nhện xanh|
|Người nhện đỏ|
|Top tìm kiếm||
|
Công chúa
Hoa hồng
Elsa
Anna
Kitty
Xe hơi
MC Queen
Siêu nhân
Người nhện
Little Pony
Phong cách Hàn Quốc
Minions
Đồ dùng sinh nhật
Leggings
Disney
|Minion|
|Kiity|
|Người nhện xanh|
|Người nhện đỏ|

WARC-Type: response

Content-Type: application/http; msgtype=response

WARC-Truncated: length

WARC-Identified-Payload-Type: application/xhtml+xml

Server: Apache

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0

Pragma: no-cache

Connection: close

Content-Type: text/html


markdown:
Quần legging giả jean phối 2 túi sau cho cả bé trai và gái
Đã có 1,540 lượt xem.
|Top tìm kiếm||
|
Công chúa
Hoa hồng
Elsa
Anna
Kitty
Xe hơi
MC Queen
Siêu nhân
Người nhện
Little Pony
Phong cách Hàn Quốc
Minions
Đồ dùng sinh nhật
Leggings
Disney


markdown:
## Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983
[Trang Chủ](/)>> [Máy Fax](/May-Fax/4/category.html)>> [Máy Fax Panasonic](/May-Fax-Panasonic/5/category.html)>> [Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983](sieuthivienthong.com/May-Fax/May-Fax-Panasonic/May-Fax-giay-nhiet-Panasonic-KX-FT983/981/details.html) ![Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983 Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983](/imgs/art/p_981_panasonic-kx-ft-983.jpg)
**
Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983**
- Bàn phím vuông.
- Khay nạp giấy tự động 10 tờ.
- Màn hình LCD hiển thị 2 dòng.
**-** **Máy fax**
- Có nút Navigator để dò tìm bộ nhớ nhanh.
- Có cổng nối với máy ghi âm.
- Tự động cắt giấy.
- Gởi 1 nội dung đến 10 địa chỉ khác nhau.
- Hiển thị số gọi đến (hệ FSK & DTMK).
- Lưu được 30 số gọi đến.
- Lưu 28 trang khi hết giấy.
- Tốc độ gủi fax 15 giây/trang.
- Khay gửi fax 15 trang.
- Sử dụng cuộn giấy nhiệt dài 30m.
- Chỉnh âm lượng điện tử.
- Chức năng cấm nhận fax khi không cần thiết.
-
**Sản xuất tại
Malaysia.**
-
**Bảo hành: 15
tháng.** ![ Máy Fax giấy nhiệt Panasonic KX-FT983](/imgs/khuyenmai.png)
**Tặng ngay 50.000 đồng** ![ Chia se tren Facebook](/imgs/share.png)
![ Chia se tren Facebook](/imgs/share.png)
Tel: |
|(028) 73 00 15 35
Showroom: |92K - Nguyễn Thái Sơn - P.3 Quận Gò Vấp Tp.HCM|
Website: |
|**Email:**

WARC-Identified-Payload-Type: text/html

Cache-Control: private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform

Vary: Accept-Encoding


markdown:
##
[Sim số đẹp mobifone 0903 mua bán tại Phường Hải Thành Quận Dương Kinh TP Hải Phòng](http://simnamsinhhanoi.simnamsinh09.net/2014/09/sim-so-ep-mobifone-0903-mua-ban-tai.html)
Sim mobifone Giá bán VND
|0903328012||350.000|
|0903180130||350.000|
|0903172102||350.000|
|0903157127||350.000|
|0903096016||350.000|
|0903092062||350.000|
|0903073043||350.000|
|0903063043||350.000|
|0903876846||350.000|
|0903861801||350.000|
|0903852812||350.000|
|0903753703||350.000|
|0903728724||350.000|
|0903627621||350.000|
|0903324320||350.000|
|0903801793||300.000|
|0903813254||300.000|
|0903809652||300.000|
|0903968641||300.000|
|0903968664||300.000|
Click để liên hệ hoặc xem thêm:
**sim so dep 0903**

Server: GSE

X-Content-Type-Options: nosniff

Cache-Control: private, max-age=0

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Content-Type: text/html; charset=UTF-8


markdown:
[](http://sonnha247.com/wp-content/uploads/2015/05/hoc-cach-tao-kieu-phoi-mau-ban-yeu-thich.jpg)
![Cách tạo kiểu phối màu sơn nhà mà bạn yêu thích Cách tạo kiểu phối màu sơn nhà mà bạn yêu thích](http://sonnha247.com/wp-content/uploads/2015/05/hoc-cach-tao-kieu-phoi-mau-ban-yeu-thich-710x400.jpg)
## Cách tạo kiểu phối màu sơn nhà mà bạn yêu thích
[admin](http://sonnha247.com/author/admin)In [Mẫu nhà sơn đẹp](http://sonnha247.com/category/mau-nha-son-dep)CommentsOff
Biết màu sắc
[sơn nhà](http://sonnha247.com) yêu thích của mình nhưng gặp khó khăn khi kết hợp chúng? Hãy học cách tạo kiểu phối màu bạn yêu thích. **Màu cơ bản:**
## Đánh giá không gian của bạn
![ Sử dụng các vật dụng và mẫu vải màu để tạo bảng ý tưởng.](http://files.dulux.vn/articles/20140821164239/s/hoc-cach-tao-kieu-phoi-mau-ban-yeu-thich--.jpg)
Các màu sắc khác nhau phù hợp với các không gian khác nhau, do đó, bước đầu tiên là đánh giá không gian của bạn. Nếu căn phòng của bạn nhìn ra hướng bắc và thường có cảm giác lạnh lẽo, những màu sắc tươi sáng với sắc độ đậm và sặc sỡ sẽ tăng cường ánh sáng và tạo cảm giác ấm áp hơn. Nếu căn phòng của bạn quay mặt về hướng nam, bạn có thể bỏ bớt hầu hết các màu sắc – thậm chí là những màu sẫm và ấn tượng.
Hãy suy nghĩ về mục đích sử dụng của căn phòng. Dùng để ăn uống, làm việc hay ngủ? Hãy sử dụng màu sắc để tạo tâm trạng mà bạn mong muốn. Các màu sắc lạnh, trầm như xanh lục nhạt và xanh dương gợi nên sự yên bình, trong khi những màu sẫm và sâu như đỏ và tía sẽ tạo năng lượng và khơi gợi sự hào hứng.

Vary: Accept-Encoding,User-Agent

Link: <http://sonnha247.com/wp-json/>; rel="https://api.w.org/", <http://sonnha247.com/?p=6989>; rel=shortlink


markdown:
# Viêm mũi chảy máu nguy hiểm như thế nào?
**Viêm mũi chảy máu là hiện tượng chảy máu cam do bệnh viêm mũi gây nên. Vậy mức độ nguy hiểm của bệnh thế nào, hãy cùng tìm hiểu nhé! ** **Viêm mũi chảy máu có nguy hiểm không?**
Bệnh viêm mũi chảy máu tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bệnh cũng tác động không nhỏ tới sức khỏe và đời sống sinh hoạt của bệnh nhân.
Nguyên nhân viêm mũi chảy máu là do tình trạng viêm mũi khiến lớp chất nhày bảo vệ trên bề mặt niêm mạc mũi bị thương tổn. Vì vậy, các mạch máu nằm ngay dưới đó thường xuyên bị xây xước, rách gây hiện tượng chảy máu mũi.
Bên cạnh đó, các chất dịch thường xuyên được tiết ra do mũi viêm nhiễm dính chặt vào lớp niêm mạc làm cho bệnh nhân có cảm giác ngứa ngáy và khó chịu. Việc thường xuyên ngoáy mũi cũng có thể gây ra chảy máu mũi.
Về mức độ nguy hiểm, viêm mũi chảy máu có khả năng dẫn tới polyp mũi, mũi ếch, viêm xoang, làm tổn thương vòm họng, gây viêm vòm họng. Ngoài ra, còn làm bệnh nhân dễ mắc chứng ngáy ngủ, thiếu oxy lên não, làm suy giảm chất lượng giấc ngủ…
Tình trạng chảy máu cam liên tục là nguyên nhân dẫn tới thiếu máu, thiếu máu não… làm giảm khả năng tập trung vào công việc học tập.
Đặc biệt, viêm mũi chảy máu cam kết hợp khiến người bệnh không chỉ khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, là nguy cơ dẫn tới các bệnh lý nghiêm trọng hơn. Điển hình là viêm xoang có thể làm tổn thương nội sọ.
**Cần làm gì khi bị viêm mũi chảy máu?**
Theo các chuyên gia tai mũi họng, tình trạng viêm mũi chảy máu hoàn toàn có thể khắc phục được thông qua việc điều trị viêm mũi kết hợp với xử lý triệu chứng chảy máu cam.
Điều trị viêm mũi có thể sử dụng bằng các phương pháp đông y, tây y và cả các bài thuốc dân gian đang được nhiều người dùng khá hiệu quả hiện nay. Khi niêm mạc mũi được phục hồi chức năng ban đầu, tình trạng viêm mũi sẽ hết dần, theo đó tình trạng chảy máu cam cũng sẽ chấm dứt.
Do vậy, khi gặp tình trạng viêm mũi chảy máu, bệnh nhân cần bình tĩnh và mau chóng đến các bác sỹ chuyên khoa để được thăm khám và tư vấn điều trị bệnh hiệu quả nhất.
- Thông mũi xoang, giảm dị ứng.
- Giảm thiểu các triệu chứng đau đầu, ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi.
- Hỗ trợ phục hồi niêm mạc xoang do viêm xoang mạn tính.
- Hỗ trợ liệu pháp điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.
Sản phẩm được tiếp thị và phân phối độc quyền bởi SUM PHARMA.

Cache-Control: private, must-revalidate


markdown:
# Viêm mũi mủ phải điều trị thế nào?
**Viêm mũi mủ là trạng thái sung huyết đỏ ở niêm mạc mũi. Bệnh cần điều trị như thế nào là điều luôn được rất nhiều bệnh nhân quan tâm.**
Khi bị viêm mũi mủ mũi sẽ tiết ra nhiều chất nhờn, có thể chất nhờn đặc đi lẫn với mủ vàng xanh và có mùi hôi thối. Viêm mũi mủ thường xuất hiện bởi rất nhiều nguyên nhân khác nhau.
Do đó, việc xác định được chính xác nguyên nhân gây bệnh cũng sẽ giúp cho việc điều trị thêm hiệu quả. Hiện, đối với bệnh viêm mũi mủ, các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng thường chỉ định các loại thuốc điều trị toàn thân và tại chỗ. Cụ thể như sau:
*Điều trị toàn thân*
Thuốc kháng sinh toàn thân thường thông qua đường uống, rất ít trường hợp phải dùng đến kháng sinh tiêm tĩnh mạch hay tiêm bắp. Trừ khi độc tính của vi khuẩn khá cao hoặc bệnh nhân gặp phải các vấn đề khiến quá trình hấp thụ kháng sinh không tốt.
Hiện việc dùng kháng sinh đối với những trường hợp bị viêm mũi mủ đang dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản đó là: Theo kinh nghiệm của bác sĩ, theo kết quả điều tra của công trình khoa học, dựa trên kết quả nuôi cấy mủ trong mũi để làm kháng sinh đồ.
Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể được chỉ định dùng số thuốc khác đi kèm nhưthuốc kháng viêm, giảm phù nề, corticoid liều duy trì dùng ngắn ngày và các thuốc kháng viêm chứa một số enzym ức chế quá trình viêm…, thậm chí cả thuốc hạ sốt và giảm đau nhức mũi có chứa thành phần paracetamol.
*Điều trị tại chỗ*
Đối với quá trình điều trị tại chỗ, nên sử dụng nhóm thuốc co mạch, thuốc chống sung huyết mũi và thuốc kháng sinh tại mũi.
Thông thường, những loại thuốc này thường được chỉ định dùng từ 7-10 ngày để tránh tình trạng nghiện thuốc.
Trên thực tế, việc sử dụng loại thuốc nào và liều lượng ra sao khi điều trị viêm mũi mủ còn phụ thuộc vào thể bệnh, tình trạng sức khỏe, cơ địa, mức độ tiến triển bệnh của bệnh nhân.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn cần phải hỏi ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa mới được sử dụng thuốc. Lạm dụng, dùng thuốc bừa bãi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Tốt hơn hết, hãy đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được hướng dẫn cụ thể. Tránh trường hợp không chữa khỏi bệnh còn nguy hại tới sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.
Còn theo bác sỹ Hoàng Sầm, Chủ tịch Viện y học Bản địa Việt Nam, mấu chốt để chữa bệnh viêm mũi, viêm xoang, trong đó có viêm mũi mủ, đó là bệnh nhân cần được nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Song song với đó là phải phục hồi chức năng ban đầu của niêm mạc xoang, có như vậy, bệnh mới không tái phát.
Sau nhiều năm nghiên cứu, bác sỹ Sầm đã thành công với bài thuốc nam giúp hàng ngàn bệnh nhân khỏi hẳn bệnh. Hiện bài thuốc đã được bao phin trong viên uống
[SumHevi](../../) để tạo thuận lợi cho người bệnh.
Thông tin thêm về sản phẩm vui lòng truy cập Sumhevi.vn hoặc tổng đài 1800 577 715 để được tư vấn miễn phí.
**>>> Tìm hiểu thêm** [Thuốc điều trị viêm xoang sumhevi](../../sumhevi) [Bệnh viêm mũi xoang khỏi 90% nhờ biết cách tập thể dục](../../benh-viem-mui-xoang-khoi-90-nho-biet-cach-tap-the-duc) [Mẹo nhỏ giúp “đánh bay” viêm mũi dị ứng](../../meo-nho-giup-danh-bay-viem-mui-di-ung)
- Thông mũi xoang, giảm dị ứng.
- Giảm thiểu các triệu chứng đau đầu, ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi.
- Hỗ trợ phục hồi niêm mạc xoang do viêm xoang mạn tính.
- Hỗ trợ liệu pháp điều trị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mạn tính.
Sản phẩm được tiếp thị và phân phối độc quyền bởi SUM PHARMA.


markdown:
![ aloha115](http://svnhforum.com/forum/styles/banh/xenforo/avatars/avatar_l.png)
- Hoạt động cuối:
- 17/11/13
- Tham gia ngày:
- 17/11/13
- Bài viết:
- 0
- Đã được thích:
- 0
- Điểm thành tích:
[0](members/aloha115.71944/trophies)
- Sinh nhật:
- 3/5/93 (Tuổi: 24)
# aloha115
New Member, 24
- aloha115 được nhìn thấy lần cuối:
- 17/11/13
-
- Đang tải...
-
### Giới thiệu
- Sinh nhật:
- 3/5/93 (Tuổi: 24)
### Tương tác

Server: nginx

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Vietnix-Cache: HIT from backend


markdown:
![ hongteo9x](http://svnhforum.com/forum/styles/banh/xenforo/avatars/avatar_l.png)
- Hoạt động cuối:
- 21/3/13
- Tham gia ngày:
- 18/3/13
- Bài viết:
- 0
- Đã được thích:
- 0
- Điểm thành tích:
[0](members/hongteo9x.49702/trophies)
- Sinh nhật:
- 10/1/91 (Tuổi: 26)
- Nơi ở:
[hanhtrinh24h.com](misc/location-info?location=hanhtrinh24h.com)
- Nghề nghiệp:
- hanhtrinh24h.com
# hongteo9x
New Member, 26, đến từ
[hanhtrinh24h.com](misc/location-info?location=hanhtrinh24h.com)
- hongteo9x được nhìn thấy lần cuối:
- 21/3/13
-
- Đang tải...
-
### Giới thiệu
- Sinh nhật:
- 10/1/91 (Tuổi: 26)
- Nơi ở:
[hanhtrinh24h.com](misc/location-info?location=hanhtrinh24h.com)
hanhtrinh24h.com
- Nghề nghiệp:
- hanhtrinh24h.com
### Tương tác


markdown:
![ Nguyễn Ngọc Khánh Ngân](http://svnhforum.com/forum/styles/banh/xenforo/avatars/avatar_l.png)
- Hoạt động cuối:
- 23/4/16
- Tham gia ngày:
- 23/4/16
- Bài viết:
- 0
- Đã được thích:
- 0
- Điểm thành tích:
[0](members/nguyen-ngoc-khanh-ngan.133246/trophies)
- Sinh nhật:
- 29/7/97 (Tuổi: 19)
# Nguyễn Ngọc Khánh Ngân
New Member, 19
- Nguyễn Ngọc Khánh Ngân được nhìn thấy lần cuối:
- 23/4/16
-
- Đang tải...
-
### Giới thiệu
- Sinh nhật:
- 29/7/97 (Tuổi: 19)


markdown:
![ nguyenchivu](http://svnhforum.com/forum/styles/banh/xenforo/avatars/avatar_l.png)
- Hoạt động cuối:
- 26/12/15
- Tham gia ngày:
- 5/10/13
- Bài viết:
- 0
- Đã được thích:
- 0
- Điểm thành tích:
[0](members/nguyenchivu.66774/trophies)
- Sinh nhật:
- 13/8/94 (Tuổi: 22)
- Nơi ở:
[nhn](misc/location-info?location=nhn)
- Nghề nghiệp:
- hvnh
# nguyenchivu
New Member, 22, đến từ
[nhn](misc/location-info?location=nhn)
- nguyenchivu được nhìn thấy lần cuối:
- 26/12/15
-
- Đang tải...
-
### Giới thiệu
- Sinh nhật:
- 13/8/94 (Tuổi: 22)
- Nơi ở:
[nhn](misc/location-info?location=nhn)
k15
- Nghề nghiệp:
- hvnh
### Tương tác


markdown:
Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng
Trang chủ
Thành viên
>
Nhung Ta
>
Hoạt động cuối:
20/6/14
Tham gia ngày:
20/6/14
Bài viết:
0
Đã được thích:
0
Điểm thành tích:
0
Nhung Ta
New Member
Nhung Ta được nhìn thấy lần cuối:
20/6/14
Tin nhắn hồ sơ
Các bài đăng
Thông tin
Hiện tại không có tin nhắn trong hồ sơ của Nhung Ta.
Show Ignored Content
Đang tải...
Xem
Tương tác
Nội dung:
Tìm tất cả nội dung bởi Nhung Ta
Tìm tất cả chủ đề bởi Nhung Ta
Đăng nhập bằng Facebook
Đăng nhập bằng Google
Tên tài khoản hoặc địa chỉ Email:
Bạn đã có tài khoản rồi?
Tích vào đây để đăng ký
Vâng, Mật khẩu của tôi là:
Bạn đã quên mật khẩu?
Duy trì đăng nhập
Diễn đàn chính thức sinh viên Học viện Ngân Hàng
Trang chủ
Thành viên
>
Nhung Ta
>
Trang chủ
Diễn đàn
Video
Video
Liên kết nhanh
Video ngẫu nhiên
Video
Playlists
Diễn đàn học tập
ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
Diễn đàn
Liên kết nhanh
Tìm kiếm diễn đàn
Watched Tags
Bài viết gần đây
Menu


markdown:
![ phamthinh](http://svnhforum.com/forum/styles/banh/xenforo/avatars/avatar_male_l.png)
- Hoạt động cuối:
- 24/9/16
- Tham gia ngày:
- 24/9/16
- Bài viết:
- 0
- Đã được thích:
- 0
- Điểm thành tích:
[0](members/phamthinh.141620/trophies)
- Giới tính:
- Nam
- Sinh nhật:
- 12/6/96 (Tuổi: 21)
# phamthinh
New Member, Nam, 21
- phamthinh được nhìn thấy lần cuối:
- 24/9/16
-
- Đang tải...
-
### Giới thiệu
- Giới tính:
- Nam
- Sinh nhật:
- 12/6/96 (Tuổi: 21)
### Tương tác


markdown:
![ Tô Thảo Minh](http://svnhforum.com/forum/styles/banh/xenforo/avatars/avatar_female_l.png)
- Hoạt động cuối:
- 6/4/16
- Tham gia ngày:
- 3/4/16
- Bài viết:
- 0
- Đã được thích:
- 0
- Điểm thành tích:
[0](members/to-thao-minh.132202/trophies)
- Giới tính:
- Nữ
- Sinh nhật:
- 2/12/95 (Tuổi: 21)
# Tô Thảo Minh
New Member, Nữ, 21
- Tô Thảo Minh được nhìn thấy lần cuối:
- 6/4/16
-
- Đang tải...
-
### Giới thiệu
- Giới tính:
- Nữ
- Sinh nhật:
- 2/12/95 (Tuổi: 21)
### Tương tác


markdown: 108 người, ai cũng là anh hùng, ai cũng có bản lĩnh, ngoại trừ thằng cha Tống Giang (:| gián tiếp đồ sát anh em huynh đệ (:| chắc ai cũng 1 lần xem bộ phim thủy hử rồi, cú nhất là Tống Giang, và mình thích nhất là Võ Tòng, khí phách và khảng khái b-) cũng thích Hoa Vinh tiểu Lý Quảng, thích cả Lỗ Chí Thâm 1 đấm chết ngựa, thích cả Yến Thanh lãng tử.............. bạn thích ai nhất trong 108 vị đó, chia sẻ nào


markdown: CLB NGÂN HÀNG VÀ NGUỒN NHÂN LỰC TUYỂN THÀNH VIÊN I/ Giới thiệu về CLB CLB Ngân hàng và Nguồn nhân lực Học Viện Ngân Hàng là CLB đầu tiên của Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực, chính thức được thành lập ngày 24/06/2011, đồng thời CLB cũng hoạt động chính thức dưới sự chỉ đạo LCĐ Khoa Ngân Hàng, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên TP Hà Nội – BCH Học Viện Ngân Hàng. Với sứ mệnh kết nối Cộng đồng Future bankers tại Học Viện Ngân Hàng với Cộng đồng Future bankers, Bankers trên toàn Hà Nội, tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các thành viên,từ khi thành lập đến nay, các thành viên UBC - BAV đã hoạt động tích cực, tổ chức thành công các buổi training nội bộ cũng như training mở- “Lập dự án đầu tư xây dựng công trình ”, hỗ trợ Ban Đào tạo UB tổ chức chương trình "Thi thử Nghiệp vụ Ngân hàng, vị trí CV QHKH tháng 10/2011" và các hoạt động ngoại khóa khác. Trong thời gian qua, CLB Ngân hàng và Nguồn nhân lực HVNH đã tổ chức thành công một số chương trình như: thi thử vào NH, phỏng vấn thử trực tiếp, training nội bộ… Đặc biệt phải kể đến hội thảo “Định hướng Ngân hàng – Ghi điểm tuyển dụng” ngày 10/5/2012 được tổ chức tại Hội trường lớn HVNH. CLB đã dần khẳng định vị thế của mình là 1 trong những CLB hàng đầu về lĩnh vực TC – NH trong trường cũng như trên địa bàn thành phố, được đông đảo sinh viên tin tưởng và đón nhận. Mục tiêu của CLB: 1. Xây dựng một bộ máy hoạt động mạnh với các thành viên xuất sắc, nhiệt tình và có trách nhiệm. 2. Xây dựng một môi trường năng động, chuyên nghiệp, mạnh về kiến thức Ngân hàng và kĩ năng mềm. 3. Định hướng nghề nghiệp, xây dựng nền tảng kiến thực nghiệp vụ NH qua các talkshow định hướng nghề nghiệp trong Ngân hàng, các bài test thử định kì nội bộ. 4. Kết nối các thành viên của CLB với các thành viên của Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn nhân lực qua các buổi offline. II/ Tuyển thành viên. Quyền lợi khi trở thành thành viên của UBC-BAV: 1. Có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của những người đã và đang làm việc trực tiếp tại Ngân hàng. 2. Tăng cường kiến thức và kĩ năng của bản thân khi tham gia các buổi training nội bộ, training mở về chuyên môn và kĩ năng mềm. 3. Được ưu tiên tham gia các hoạt động đào tạo, events của Cộng đồng và Nguồn nhân lực U&Bank. 4. Thử sức với những hoạt động mới, khám phá và phát triển bản thân. Điều kiện ứng tuyển: - Là sinh viên Học Viện Ngân Hàng có nguyện vọng tham gia vào CLB. - Nhiệt tình, có khả năng và trách nhiệm với các công việc của CLB. Hình thức dự tuyển: Bước 1: Nộp bản đăng kí thành viên: - Các ứng viên nộp bản đăng kí thành viên theo mẫu (download tại file đính kèm) vào hòm thư: tuyenthanhvien.ubc@gmail.com trước 23h ngày 21/09/2012. - Hoặc nộp tại bàn đăng kí (trong khuôn viên trường Học viện Ngân hàng) từ ngày 10/09/2012 - 20/09/2012. Khuyến khích các bản đăng kí, CV tự thiết kế gửi kèm Bản đăng kí thành viên Đối với các bạn dự tuyển Ban truyền thông - Bộ phận Kỹ thuật (mã dự tuyển TT02, CLB khuyến khích các bạn gửi kèm sản phẩm (bản ppt, pts, video..."chủ đề tự chọn) Chú ý: Tiêu đề email và file đính kèm bản đăng kí thành viên theo mẫu sau: “UBC-BAV- Mã dự tuyển- Họ tên ứng viên”. Ví dụ: Bạn Nguyễn Văn A, nguyện vọng đăng kí vào Ban Chuyên môn (mã số: CM01) : “UBC-BAV- CM01-Nguyễn Văn A” Bước 2: Các ứng viên sẽ trải qua 2 vòng thi tuyển: Vòng 1: Test sơ tuyển ( ngày 23/09- địa điểm và thời gian sẽ được thông báo cụ thể sau khi CLB có danh sách các ứng viên) Vòng 2 Phỏng vấn theo vị trí ứng tuyển. ( ngày 30/09) Mọi thắc mắc xin liên hệ: Email: tuyenthanhvien.ubc@gmail.com Hotline: 0982.693.653 (Mr.Đại) hoặc 0979.483.676 (Ms.Yến) Chú ý: ngoài mẫu đơn đăng kí tự thiết kế thì các bạn vẫn phải gửi kèm cả Bản Đăng Kí Thành Viên có những thông tin cơ bản đã được đính kèm phía trên theo quy định của CLB nha HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ THỂ HIỆN BẢN THÂN VÀ CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM THÚ VỊ "WE ARE ONE"


markdown:
# MỤC 3 HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM
Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3
157
lượt xem 40
download
lượt xem 40
download
![](http://image1.tailieu.vn/document/thumbnail/2009/20090707/trannhu/80x100/chuong_i_muc_3_1117.jpg)
##
MỤC 3 HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG TÁC PHẨM
Mô tả tài liệu
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static1.tailieu.vn/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
1- Hợp đồng sử dụng tác phẩm là sự thoả thuận giữa tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm về việc chuyển giao tác phẩm thuộc sở hữu của mình cho cá nhân, tổ chức khác (gọi là bên sử dụng tác phẩm) sử dụng tác phẩm. 2- Hợp đồng sử dụng tác phẩm phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
Chủ đề:
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Server: Apache/2.2.31 (CentOS)

Set-Cookie: TLDEVNamespace=psld9mm581kqujpc8lff0ncb83; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly


markdown:
# Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:85
lượt xem 137
download
![](http://image.tlvnimg.com/document/thumbnail/2011/20110525/dinhlan05011/80x100/qcvn_06_2010bxd_2262.jpg)
##
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
[Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ](javascript:void(0);)
Download
![](http://static.tlvnimg.com/b2013az/templates/version1/default/images/down16x21.png)
QCVN 06 : 2010/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà, công trình. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây...
Bình luận(0)
[Đăng nhập để gửi bình luận!](javascript:void(0);)
##
Nội dung Text: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
- QCVN 06 : 2010/BXD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 06 : 2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings HÀ NỘI – 2010 1
- QCVN 06 : 2010/BXD MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................................................5 1. QUY ĐỊNH CHUNG .......................................................................................................................7 2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY.............................................................................................9 3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI ...........................................................................................18 4. NGĂN CHẶN CHÁY LAN...........................................................................................................29 5. CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN ......................................................................................................34 Phụ lục A Giải thích từ ngữ ................................................................................................................39 Phụ lục B Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy.........................................................41 Phụ lục C Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ ..........................44 Phụ lục D Các quy định bảo vệ chống khói cho nhà và công trình....................................................48 Phụ lục E Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy chống cháy giữa các nhà và công trình ..................52 Phụ lục F Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu..................................................55 Phụ lục G Quy định về khoảng cách đến các lối thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn..........74 Phụ lục H Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà................................................................................................................................................82 3
- QCVN 06 : 2010/BXD LỜI NÓI ĐẦU QCVN 06 : 2010/BXD do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng chủ trì biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 07 /2010/TT-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2010. Quy chuẩn này được soát xét và thay thế chương 11, phần III, tập II, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 5
- QCVN 06 : 2010/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.1.1. Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công trình xây dựng (sau đây gọi chung là nhà) và bắt buộc áp dụng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, đồng thời quy định phân loại kỹ thuật về cháy cho các nhà, phần và bộ phận của nhà, cho các gian phòng, cấu kiện xây dựng và vật liệu xây dựng. CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “An toàn cháy cho nhà, công trình” được nêu trong A.1 của Phụ lục A. 1.1.2. Các phần 3, 4 và 5 của Quy chuẩn này không áp dụng cho các nhà có chức năng đặc biệt (nhà sản xuất hay bảo quản các chất và phương tiện gây nổ, các kho chứa dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, kho hóa chất độc hại, công trình quân sự, phần ngầm của công trình tầu điện ngầm, công trình hầm mỏ, …). 1.1.3. Các tiêu chuẩn và các yêu cầu về phòng cháy, chống cháy của các tài liệu chuẩn trong xây dựng phải dựa trên yêu cầu của Quy chuẩn này. Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các yêu cầu phòng cháy chống cháy quy định cụ thể hơn trong các tài liệu chuẩn khác được quy định áp dụng cho từng đối tượng nhà và công trình. Khi chưa có các tài liệu chuẩn quy định cụ thể theo các yêu cầu của Quy chuẩn này thì vẫn cho phép sử dụng các quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn hiện hành cho đến khi các tiêu chuẩn đó được soát xét lại, cũng như cho phép sử dụng các tiêu chuẩn hiện hành của nước ngoài trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn này và các quy định pháp luật của Việt Nam trong việc áp dụng tiêu chuẩn của nước ngoài về phòng cháy chữa cháy và áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam. Trong các tài liệu chuẩn hiện hành có liên quan về phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình, nếu có các quy định, yêu cầu kỹ thuật thấp hơn về mức độ an toàn cháy so với những quy định và yêu cầu của Quy chuẩn này, thì áp dụng theo Quy chuẩn này. CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “tài liệu chuẩn” được nêu trong mục A.11 của Phụ lục A. 1.1.4. Các tài liệu thiết kế và tài liệu kỹ thuật của nhà, kết cấu, cấu kiện và vật liệu xây dựng phải nêu rõ các đặc tính kỹ thuật về cháy của chúng theo quy định của Quy chuẩn này. 1.1.5. Khi thiết kế và xây dựng công trình, ngoài việc đáp ứng những quy định của Quy chuẩn này, còn phải tuân theo các quy định ở những tài liệu chuẩn hiện hành khác có liên quan đến phòng chống cháy và yêu cầu khác đối với công trình như: quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, hệ thống cấp nước, hệ thống điện, thiết bị điện, chống sét, hệ thống cấp nhiên liệu, cấp nhiệt, hệ thống thông gió, điều hoà không khí, an toàn sử dụng kính, tránh rơi ngã, va đập. 7
- QCVN 06 : 2010/BXD 1.1.6. Đối với các nhà chưa có tiêu chuẩn phòng cháy, chống cháy, cũng như các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F 1.3( 1) có chiều cao lớn hơn 75 m( 2), các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có chiều cao lớn hơn 50 m, các nhà có số tầng hầm lớn hơn 1, các nhà đặc biệt phức tạp và khác thường thì ngoài việc tuân thủ quy chuẩn này còn phải bổ sung các yêu cầu kỹ thuật và các giải pháp về tổ chức, về kỹ thuật công trình phù hợp với các đặc điểm riêng về phòng chống cháy của các nhà đó, trên cơ sở các tài liệu chuẩn hiện hành được phép áp dụng. Các yêu cầu và giải pháp này phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt. 1.1.7. Trong một số trường hợp riêng biệt, Bộ Xây dựng chỉ cho phép giảm bớt một số yêu cầu của Quy chuẩn này đối với công trình cụ thể, khi có luận chứng gửi Bộ Xây dựng nêu rõ các giải pháp bổ sung, thay thế và luận chứng này phải được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 1.1.8. Khi thay đổi công năng hoặc thay đổi các giải pháp quy hoạch không gian và kết cấu của các nhà hiện hữu hoặc các gian phòng riêng của các nhà đó thì phải áp dụng Quy chuẩn này và các tài liệu chuẩn hiện hành phù hợp với những thay đổi đó. 1.1.9. Đối với nhà ở riêng lẻ cho hộ gia đình có chiều cao từ 06 tầng trở xuống, không bắt buộc áp dụng Quy chuẩn này mà thực hiện theo hướng dẫn riêng, phù hợp cho từng đối tượng nhà và khu dân cư. 1.2. Đối tượng áp dụng Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động xây dựng nhà dân dụng và nhà công nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này. 1.3. Giải thích từ ngữ Các thuật ngữ và định nghĩa trong Quy chuẩn này được nêu tại Phụ lục A. 1.4. Các quy định chung 1.4.1. Trong các nhà, khi thiết kế phải có các giải pháp kết cấu, quy hoạch không gian và kỹ thuật công trình để đảm bảo khi xảy ra cháy thì: − Mọi người trong nhà (không phụ thuộc vào tuổi tác và tình trạng sức khỏe) có thể sơ tán ra bên ngoài tới khu vực an toàn (sau đây gọi là bên ngoài) trước khi xuất hiện nguy cơ đe doạ tính mạng và sức khoẻ do tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy; − Có khả năng cứu người; − Lực lượng và phương tiện chữa cháy có thể tiếp cận đám cháy và thực hiện các biện pháp chữa cháy, cứu người và tài sản; − Không để cháy lan sang các nhà bên cạnh, kể cả trong trường hợp nhà đang cháy bị sập đổ; 1 Xem 2.6.5 - Bảng 6 2 Từ đây về sau, ngoài các trường hợp được nói riêng, chiều cao nhà được xác định bằng chiều cao bố trí của tầng trên cùng không kể tầng kỹ thuật trên cùng. Còn chiều cao bố trí của tầng được xác định bằng khoảng cách từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận tới mép dưới của cửa sổ mở trên tường ngoài của tầng đó. 8
- QCVN 06 : 2010/BXD − Hạn chế các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp về vật chất, bao gồm bản thân ngôi nhà và các tài sản bên trong nhà, có xét tới tương quan kinh tế giữa giá trị thiệt hại và chi phí cho các giải pháp cùng trang thiết bị kỹ thuật phòng cháy chữa cháy. 1.4.2. Trong quá trình xây dựng phải đảm bảo: − Ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng chống cháy theo thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành và đã được thẩm duyệt theo quy định; − Thực hiện các yêu cầu phòng cháy chữa cháy cho các công trình đang xây dựng, các công trình phụ trợ và các quy định phòng cháy chữa cháy trong thi công xây lắp theo pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành; − Trang bị các phương tiện chữa cháy theo quy định và trong trạng thái sẵn sàng hoạt động; − Khả năng thoát nạn an toàn và cứu người, cũng như bảo vệ tài sản khi xảy ra cháy trong công trình đang xây dựng và trên công trường. 1.4.3. Trong quá trình khai thác sử dụng phải: − Giữ nguyên cấu trúc, nội thất của nhà và khả năng làm việc của các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đúng với yêu cầu của thiết kế và các tài liệu kỹ thuật lập cho chúng; − Thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật hiện hành; − Không được phép thay đổi kết cấu hay các giải pháp quy hoạch không gian và kỹ thuật công trình mà không có thiết kế được phê duyệt theo quy định; − Khi tiến hành sửa chữa, không cho phép sử dụng các cấu kiện và vật liệu không đáp ứng các yêu cầu của các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Khi nhà được cấp phép ở điều kiện phải hạn chế về tải trọng cháy, về số người trong nhà hoặc trong bất kỳ phần nào của nhà, thì bên trong nhà phải đặt thông báo về những hạn chế này ở những nơi dễ thấy, còn bộ phận quản lý nhà phải thiết lập các biện pháp tổ chức riêng về phòng cháy chữa cháy và sơ tán người khi xảy ra cháy. 1.4.4. Khi phân tích tính nguy hiểm cháy của nhà, có thể sử dụng các tình huống tính toán dựa trên tương quan giữa các thông số: sự phát triển và lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy, việc sơ tán người và tổ chức chữa cháy. 2. PHÂN LOẠI KỸ THUẬT VỀ CHÁY 2.1. Quy định chung 2.1.1. Nhà, các phần và các bộ phận của nhà, gian phòng, vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng, được phân loại kỹ thuật về cháy dựa trên các tính chất sau: − Tính nguy hiểm cháy: tính chất làm phát sinh và phát triển các yếu tố nguy hiểm cháy; − Tính chịu lửa: tính chất chống lại các tác động của đám cháy và chống sự lan truyền các yếu tố nguy hiểm của đám cháy. 9
- QCVN 06 : 2010/BXD 2.1.2. Việc phân loại kỹ thuật về cháy dùng để thiết lập các yêu cầu cần thiết về bảo vệ chống cháy cho các kết cấu, gian phòng, nhà, các phần và các bộ phận của nhà phụ thuộc vào tính chịu lửa và / hoặc tính nguy hiểm cháy của chúng. 2.2. Vật liệu xây dựng 2.2.1. Về mặt an toàn cháy, vật liệu xây dựng chỉ được đặc trưng bằng tính nguy hiểm cháy. Tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng được xác định theo các đặc tính kỹ thuật về cháy sau: tính cháy, tính bắt cháy, tính lan truyền lửa trên bề mặt, khả năng tạo khói và chất độc. 2.2.2. Theo tính cháy, vật liệu xây dựng được phân thành vật liệu không cháy và vật liệu cháy. Vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm: − Ch1 (cháy yếu); − Ch2 (cháy vừa phải); − Ch3 (cháy mạnh vừa); − Ch4 (cháy mạnh). Tính cháy và các nhóm của vật liệu xây dựng theo tính cháy được xác định theo Phụ lục B, mục B.2. Đối với vật liệu xây dựng không cháy thì không quy định về tính nguy hiểm cháy và không xác định các chỉ tiêu khác. 2.2.3. Theo tính bắt cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm: − BC1 (khó bắt cháy); − BC2 (bắt cháy vừa phải); − BC3 (dễ bắt cháy). Nhóm vật liệu xây dựng theo tính bắt cháy được xác định theo Phụ lục B, mục B.3. 2.2.4. Theo tính lan truyền lửa trên bề mặt, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm: − LT1 (không lan truyền); − LT2 (lan truyền yếu); − LT3 (lan truyền vừa phải); − LT4 (lan truyền mạnh). Nhóm vật liệu xây dựng theo tính lan truyền lửa trên bề mặt được quy định cho lớp vật liệu bề mặt của mái và sàn, kể cả lớp thảm trải sàn, theo Phụ lục B, mục B.4. Đối với các vật liệu xây dựng khác, không xác định và không quy định việc phân nhóm về lan truyền lửa trên bề mặt. 2.2.5. Theo khả năng sinh khói, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 3 nhóm: − SK1 (khả năng sinh khói thấp); − SK2 (khả năng sinh khói vừa phải); 10
- QCVN 06 : 2010/BXD − SK3 (khả năng sinh khói cao). Nhóm vật liệu xây dựng theo khả năng sinh khói được xác định theo Phụ lục B, mục B.5. 2.2.6. Theo độc tính của các sản phẩm cháy, vật liệu xây dựng cháy được phân thành 4 nhóm: − ĐT1 (độc tính thấp); − ĐT2 (độc tính vừa phải); − ĐT3 (độc tính cao); − ĐT4 (độc tính đặc biệt cao). Nhóm vật liệu xây dựng theo độc tính của các sản phẩm cháy được xác định theo Phụ lục B, mục B.6. 2.3. Cấu kiện xây dựng 2.3.1. Cấu kiện xây dựng được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy. Tính chịu lửa của một cấu kiện được thể hiện bằng giới hạn chịu lửa của cấu kiện đó. Tính nguy hiểm cháy của một cấu kiện được đặc trưng bằng cấp nguy hiểm cháy của nó. 2.3.2. Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng khoảng thời gian (tính bằng phút) kể từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo chế độ nhiệt tiêu chuẩn cho đến khi xuất hiện một hoặc một số dấu hiệu nối tiếp nhau của các trạng thái giới hạn được quy định đối với cấu kiện đã cho như sau: − Mất khả năng chịu lực (khả năng chịu lực được ký hiệu bằng chữ R); − Mất tính toàn vẹn (tính toàn vẹn được ký hiệu bằng chữ E); − Mất khả năng cách nhiệt (khả năng cách nhiệt được ký hiệu bằng chữ I). CHÚ THÍCH: 1) Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng được xác định bằng thử nghiệm chịu lửa theo các tiêu chuẩn TCXDVN 342 : 2005 đến TCXDVN 348 : 2005( 1) hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng có thể xác định bằng tính toán theo tiêu chuẩn thiết kế chịu lửa được áp dụng. 2) Giới hạn chịu lửa yêu cầu của các cấu kiện xây dựng cụ thể được quy định trong Quy chuẩn này và trong các Quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình. Giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện xây dựng được ký hiệu bằng REI, EI, RE hoặc R kèm theo các chỉ số tương ứng về thời gian chịu tác động của lửa tính bằng phút. Ví dụ: Cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu là REI 120 nghĩa là cấu kiện phải duy trì được đồng thời cả ba khả năng: chịu lực, toàn vẹn và cách nhiệt trong khoảng thời gian chịu tác động của lửa là 120 phút; Cấu kiện có giới hạn chịu lửa yêu cầu là R 60, thì cấu kiện chỉ phải duy trì khả năng chịu lực trong thời gian 60 phút, không yêu cầu về khả năng cách nhiệt và tính toàn vẹn. 3) Một cấu kiện xây dựng được cho là đảm bảo yêu cầu về khả năng chịu lửa nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện sau: a) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật giống như mẫu thí nghiệm chịu lửa và mẫu này khi thí nghiệm có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó; b) Cấu kiện có cấu tạo với đặc điểm kỹ thuật phù hợp với cấu kiện nêu trong Phụ lục F và có giới hạn chịu lửa danh định tương ứng cho trong phụ lục này không nhỏ hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu của cấu kiện đó. 2.3.3. Theo tính nguy hiểm cháy, cấu kiện xây dựng được phân thành 4 cấp: − K0 (không nguy hiểm cháy); 1 Các tiêu chuẩn TCXDVN sẽ được chuyển đổi thành TCVN theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 11
- QCVN 06 : 2010/BXD − K1 (ít nguy hiểm cháy); − K2 (nguy hiểm cháy vừa phải); − K3 (nguy hiểm cháy). CHÚ THÍCH: 1) Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng được xác định bằng thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành hoặc tương đương. 2) Cho phép xác định cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện mà không cần thử nghiệm như sau: + Xếp vào cấp K0, nếu cấu kiện được chế tạo chỉ từ vật liệu không cháy; + Xếp vào cấp K1, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy không nguy hiểm hơn Ch1, BC1, SK1; + Xếp vào cấp K2, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo từ vật liệu có đồng thời các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy không nguy hiểm hơn Ch2, BC2, SK2; + Xếp vào cấp K3, nếu bề mặt ngoài của cấu kiện được cấu tạo chỉ từ các vật liệu có một trong các chỉ tiêu kỹ thuật về cháy là Ch3, BC3, SK3. 2.4. Bộ phận ngăn cháy 2.4.1. Bộ phận ngăn cháy được dùng để ngăn cản đám cháy và các sản phẩm cháy lan truyền từ một khoang cháy hoặc từ một gian phòng có đám cháy tới các gian phòng khác. Bộ phận ngăn cháy bao gồm tường ngăn cháy, vách ngăn cháy và sàn ngăn cháy. 2.4.2. Bộ phận ngăn cháy được đặc trưng bằng tính chịu lửa và tính nguy hiểm cháy. Tính chịu lửa của một bộ phận ngăn cháy được xác định bằng tính chịu lửa của các bộ phận cấu thành ra nó, bao gồm: − Phần ngăn cách (tấm vách, tấm tường, tấm sàn, …); − Cấu kiện giữ ổn định cho phần ngăn cách (khung, thanh giằng, …); − Cấu kiện đỡ phần ngăn cách (dầm đỡ, sườn đỡ, tường đỡ, …); − Các chi tiết liên kết giữa chúng. Giới hạn chịu lửa theo trạng thái mất khả năng chịu lực (R) của cấu kiện giữ ổn định cho phần ngăn cách, của cấu kiện đỡ phần ngăn cách và của các chi tiết liên kết giữa chúng phải không được thấp hơn giới hạn chịu lửa yêu cầu đối với phần ngăn cách. Tính nguy hiểm cháy của bộ phận ngăn cháy được xác định bằng tính nguy hiểm cháy của phần ngăn cách cùng với các chi tiết liên kết và của các cấu kiện giữ ổn định cho phần ngăn cách. 2.4.3. Bộ phận ngăn cháy được phân loại theo giới hạn chịu lửa của phần ngăn cách như trong Bảng 1. Khi trong bộ phận ngăn cháy có các cửa đi, cổng, cửa nắp, van, cửa sổ, màn chắn (sau đây gọi chung là cửa và van ngăn cháy), hay khi ở các cửa đó có bố trí khoang đệm (gọi là khoang đệm ngăn cháy) thì cửa, van ngăn cháy và khoang đệm ngăn cháy phải được chọn loại cũng có khả năng ngăn cháy phù hợp với loại của bộ phận ngăn cháy theo quy định tại Bảng 1. Giới hạn chịu lửa của các loại cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy được quy định tại Bảng 2. Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ngăn cháy (vách, sàn, cửa và van ngăn cháy) ở cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy phải phù hợp quy định tại Bảng 3. 12
- QCVN 06 : 2010/BXD Bộ phận ngăn cháy loại 1 phải thuộc cấp nguy hiểm cháy K0. Trong các trường hợp riêng, cho phép sử dụng cấp nguy hiểm cháy K1 trong các bộ phận ngăn cháy loại 2 đến loại 4. Bảng 1 - Phân loại bộ phận ngăn cháy Bộ phận ngăn cháy Loại bộ phận Giới hạn chịu lửa của Loại cửa và van ngăn Loại khoang đệm ngăn cháy bộ phận ngăn cháy, cháy trong bộ phận ngăn ngăn cháy, không nhỏ hơn cháy, không thấp hơn không thấp hơn Tường ngăn cháy 1 RЕI 150 1 1 2 RЕI 60 2 2 Vách ngăn cháy 1 ЕI 45 2 1 2 ЕI 15 3 2 Sàn ngăn cháy 1 RЕI 150 1 1 2 RЕI 60 2 1 3 RЕI 45 2 1 4 RЕI 15 3 2 Bảng 2 - Giới hạn chịu lửa của cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy Cửa và van ngăn cháy trong bộ phận Loại cửa và van ngăn cháy trong Giới hạn chịu lửa, ngăn cháy bộ phận ngăn cháy không nhỏ hơn Cửa đi, cổng, cửa nắp, van 1 ЕI 70 2 ЕI 45* 3 ЕI 15 Cửa sổ 1 Е 70 2 Е 45 3 Е 15 Màn chắn 1 ЕI 70 GHI CHÚ: * - Giới hạn chịu lửa của cửa trong giếng thang máy được phép lấy không nhỏ hơn E 45 Bảng 3 - Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm ở các cửa và van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy Loại khoang đệm ngăn cháy Giới hạn chịu lửa của các bộ phận của khoang đệm, không nhỏ hơn Vách ngăn của khoang Sàn của khoang đệm Cửa và van ngăn cháy đệm của khoang đệm 1 EI 45 REI 45 EI 30 2 EI 15 REI 15 EI 15 2.5. Cầu thang và buồng thang bộ 2.5.1. Cầu thang và buồng thang bộ dùng để thoát nạn được phân thành các loại sau: 13
- QCVN 06 : 2010/BXD a) Các loại cầu thang bộ: + Loại 1 – cầu thang bên trong nhà, được đặt trong buồng thang; + Loại 2 – cầu thang bên trong nhà, để hở; + Loại 3 – cầu thang bên ngoài nhà, để hở; CHÚ THÍCH: Để hở tức là không được đặt trong buồng thang. b) Các loại buồng thang bộ thông thường: + L1 – có các lỗ cửa ở tường ngoài trên mỗi tầng (để hở hoặc lắp kính); + L2 – được chiếu sáng tự nhiên qua các lỗ ở trên mái (để hở hoặc lắp kính); c) Các loại buồng thang bộ không nhiễm khói: + N1 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoảng thông thoáng bên ngoài nhà theo một lối đi hở (khoảng thông thoáng này thường ở dạng logia hoặc ban công). Lối đi qua khoảng thông thoáng này không được nhiễm khói; + N2 – có áp suất không khí dương (áp suất không khí trong buồng thang cao hơn bên ngoài buồng thang) trong buồng thang khi có cháy; + N3 – có lối vào buồng thang từ mỗi tầng đi qua khoang đệm có áp suất không khí dương (áp suất không khí dương trong khoang đệm là thường xuyên hoặc khi có cháy). 2.5.2. Thang chữa cháy để phục vụ cho việc chữa cháy và cứu nạn được phân thành 2 loại sau: − P1 – thang đứng; − P2 – thang bậc với độ nghiêng không quá 6 : 1 (không quá 80o). 2.6. Nhà, khoang cháy, gian phòng 2.6.1. Nhà hoặc các phần của nhà được ngăn cách riêng biệt bằng các tường ngăn cháy loại 1 (gọi là khoang cháy) được phân nhóm theo bậc chịu lửa, theo cấp nguy hiểm cháy kết cấu và theo nhóm nguy hiểm cháy theo công năng. − Bậc chịu lửa của nhà và khoang cháy được xác định bằng giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng của nó; − Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà và khoang cháy được xác định theo mức độ tham gia của các cấu kiện xây dựng vào sự phát triển cháy và hình thành các yếu tố nguy hiểm của đám cháy; − Nhóm nguy hiểm cháy theo công năng của nhà và các phần của nhà được xác định theo mục đích sử dụng và đặc điểm của các quy trình công nghệ bố trí bên trong nó; 2.6.2. Nhà và các khoang cháy được phân theo bậc chịu lửa như Bảng 4. Các bộ phận chịu lực của nhà bao gồm các tường và cột chịu lực, các thanh giằng, các vách cứng, các bộ phận của sàn (dầm, xà hoặc tấm) tham gia vào việc đảm bảo sự ổn định tổng thể và sự không biến đổi hình dạng của nhà khi có cháy. Các cấu kiện chịu lực không tham gia vào việc đảm bảo độ ổn định tổng thể cho nhà phải được đơn vị thiết kế chỉ dẫn trong tài liệu kỹ thuật của nhà. 14
- QCVN 06 : 2010/BXD Không quy định giới hạn chịu lửa đối với bộ phận bịt lỗ thông (cửa, cổng, cửa sổ, cửa nắp, cửa trời, trong đó có cả cửa trên đỉnh và các phần cho ánh sáng xuyên qua khác của tấm lợp mái), ngoại trừ các cửa, van ngăn cháy trong bộ phận ngăn cháy và các trường hợp được nói riêng. Khi giới hạn chịu lửa tối thiểu của cấu kiện được yêu cầu là R 15 (RE 15, REI 15) thì cho phép sử dụng các kết cấu thép không bọc bảo vệ mà không phụ thuộc vào giới hạn chịu lửa thực tế của nó, ngoại trừ các trường hợp khi giới hạn chịu lửa của các bộ phận chịu lực của nhà theo kết quả thí nghiệm nhỏ hơn R 8. Trong các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 được phép sử dụng các bản thang và các chiếu thang với giới hạn chịu lửa R 15 và thuộc cấp nguy hiểm cháy K0. Bảng 4 - Bậc chịu lửa của nhà Giới hạn chịu lửa của cấu kiện xây dựng, không nhỏ hơn Sàn giữa các Bộ phận Tường Bộ phận mái không có Buồng thang bộ Bậc chịu tầng (bao gồm chịu lực ngoài tầng áp mái lửa của cả sàn tầng áp của nhà không nhà Giàn, Tường Bản Tấm lợp (bao mái và sàn chịu lực dầm, xà buồng thang và gồm tấm lợp trên tầng gồ thang trong chiếu có lớp cách hầm) thang nhiệt) nhà I R 150 Е 30 RЕI 60 RЕ 3 0 R 30 RЕI 150 R 60 II R 120 Е 15 RЕI 45 RЕ 1 5 R 15 RЕI 120 R 60 III R 90 Е 15 RЕI 45 RЕ 1 5 R 15 RЕI 90 R 60 IV R 30 E 15 RЕI 15 RЕ 1 5 R 15 RЕI 30 R 15 V Không quy định CHÚ THÍCH: 1) Trong các ngôi nhà có bậc chịu lửa I, II, III thì sàn và trần của tầng hầm, tầng nửa hầm phải làm bằng vật liệu không cháy và có giới hạn chịu lửa ít nhất 90 phút. Sàn các tầng 1 và tầng trên cùng phải làm bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1. 2) Trong các ngôi nhà có bậc chịu lửa IV, V thì sàn của tầng hầm hay tầng nửa hầm phải làm bằng vật liệu có tính cháy không thấp hơn Ch1 và có giới hạn chịu lửa không dưới 45 phút. 3) Trong các phòng có sản xuất hay bảo quản các chất lỏng cháy được thì sàn phải làm bằng vật liệu không cháy. 4) Tường, tường ngăn và sàn của buồng thang máy và buồng máy của thang máy bố trí trong nhà thuộc bất kỳ bậc chịu lửa nào phải làm bằng vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn 60 phút. Nếu thang máy bố trí ngoài nhà thì giới hạn chịu lửa của những bộ phận đã nêu không nhỏ hơn 30 phút. 5) Tường ngăn, bao che hành lang giữa của nhà có bậc chịu lửa I, phải làm bằng vật liệu không cháy với giới hạn chịu lửa ít nhất 30 phút và của nhà có bậc chịu lửa II, III, IV phải làm bằng vật liệu không cháy hay cháy yếu (Ch1) với giới hạn chịu lửa ít nhất 15 phút. Riêng nhà có bậc chịu lửa II của hạng sản xuất D, E có thể bao che hành lang bằng tường kính. 2.6.3. Theo tính nguy hiểm cháy về kết cấu, nhà và các khoang cháy được phân thành 4 cấp S0, S1, S2, S3 như trong Bảng 5 gọi là cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà. Không quy định về tính nguy hiểm cháy đối với cửa, cổng, cửa sổ, cửa nắp trong kết cấu bao che của nhà trừ những trường hợp được nói riêng. 15
- QCVN 06 : 2010/BXD Bảng 5 - Cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà Cấp nguy hiểm Cấp nguy hiểm cháy của cấu kiện xây dựng, không nhỏ hơn cháy kết cấu của nhà Các bộ phận chịu lực Tường Tường, vách Tường của buồng Bản thang và dạng thanh (cột, xà, ngoài từ ngăn, sàn và thang bộ và bộ phận chiếu thang dàn, v.v.) phía ngoài mái không có ngăn cháy trong buồng tầng áp mái thang bộ S0 K0 K0 K0 K0 K0 S1 K1 K2 K1 K0 K0 S2 K3 KЗ K2 K1 K1 SЗ Không quy định K1 KЗ 2.6.4. Khi áp dụng vào thực tế xây dựng các kết cấu hoặc hệ kết cấu mà không thể xác định được giới hạn chịu lửa hoặc cấp nguy hiểm cháy của chúng trên cơ sở các thử nghiệm chịu lửa tiêu chuẩn hoặc theo tính toán thì cần tiến hành thử nghiệm chịu lửa đối với các mẫu giống như cấu tạo thực của các bộ phận đó theo yêu cầu của quy định hiện hành về thử nghiệm chịu lửa. 2.6.5. Nhà và các phần của nhà (các gian phòng hoặc nhóm các gian phòng có công năng liên quan với nhau) được phân thành các nhóm nguy hiểm cháy theo công năng tuỳ thuộc vào đặc điểm sử dụng chúng, vào mức đe dọa tới sự an toàn của người trong trường hợp xảy ra đám cháy có tính đến: tuổi tác, trạng thái thể chất, khả năng có người đang ngủ, nhóm người sử dụng theo công năng chính và số người của nhóm đó. Phân nhóm nguy hiểm cháy theo công năng được quy định tại Bảng 6. Nhà và gian phòng dùng để sản xuất hoặc làm kho được phân hạng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ phụ thuộc vào số lượng và tính chất nguy hiểm cháy nổ của các chất và vật liệu chứa trong chúng, có tính đến đặc điểm của quá trình công nghệ sản xuất. Việc phân hạng quy định trong Phụ lục C. Các gian phòng sản xuất và các gian phòng kho, kể cả các phòng thí nghiệm và nhà xưởng trong các nhà thuộc Nhóm F 1, F 2, F 3 và F 4, được xếp vào Nhóm F 5. Bảng 6 - Phân nhóm nhà dựa trên tính nguy hiểm cháy theo công năng Nhóm Mục đích sử dụng Đặc điểm sử dụng (1) (2) (3) Nhà để ở thường xuyên hoặc tạm thời (trong Các gian phòng trong nhà này thường được sử dụng F1 cả ngày và đêm. Nhóm người trong đó có thể gồm đó có cả để ở suốt ngày đêm). nhiều lứa tuổi và trạng thái thể chất khác nhau. Đặc trưng của các nhà này là có các phòng ngủ. F 1.1 Nhà trẻ, mẫu giáo, nhà chuyên dùng cho người cao tuổi và người khuyết tật (không phải nhà căn hộ), bệnh viện, khối nhà ngủ của các trường nội trú và của các cơ sở cho trẻ em; 16
- QCVN 06 : 2010/BXD Bảng 6 (tiếp theo) (1) (2) (3) F 1.2 Khách sạn, ký túc xá, khối nhà ngủ của các cơ sở điều dưỡng và nhà nghỉ chung, của các khu cắm trại, nhà trọ (motel) và nhà an dưỡng; F 1.3 Nhà ở nhiều căn hộ (chung cư); F 1.4 Nhà ở một căn hộ riêng lẻ kể cả các nhà có một số căn hộ liền kề và mỗi căn hộ đều có lối ra ngoài riêng Các gian phòng chính trong các nhà này được đặc Các công trình văn hoá thể thao đại chúng. F2 trưng bởi số lượng lớn khách lưu lại trong một khoảng thời gian nhất định. F 2.1 Nhà hát, rạp chiếu phim, phòng hoà nhạc, câu lạc bộ, rạp xiếc, các công trình thể thao có khán đài, thư viện và các công trình khác có số lượng chỗ ngồi tính toán cho khách trong các gian phòng kín; F 2.2 Bảo tàng, triển lãm, phòng nhảy và các cơ sở tương tự khác trong các gian phòng kín; F 2.3 Các cơ sở được đề cập ở mục F 2.1, hở ra ngoài trời; F 2.4 Các cơ sở được đề cập ở mục F 2.2, hở ra ngoài trời. Các gian phòng của các cơ sở này được đặc trưng bởi Các cơ sở dịch vụ dân cư. F3 số lượng khách lớn hơn so với nhân viên phục vụ. F 3.1 Cơ sở bán hàng; F 3.2 Cơ sở ăn uống công cộng; F 3.3 Nhà ga; F 3.4 Phòng khám chữa bệnh đa khoa và cấp cứu; F 3.5 Các gian phòng cho khách của các cơ sở dịch vụ đời sống và công cộng có số lượng chỗ ngồi cho khách không được tính toán (bưu điện, quỹ tiết kiệm, phòng vé, văn phòng tư vấn luật, văn phòng công chứng, cửa hàng giặt là, nhà may, sửa chữa giày và quần áo, cửa hàng cắt tóc, cơ sở phục vụ lễ tang, cơ sở tôn giáo và các cơ sở tương tự); F 3.6 Các khu liên hợp rèn luyện thể chất và các khu tập luyện thể thao không có khán đài; Các gian phòng dịch vụ; Nhà tắm. 17
- QCVN 06 : 2010/BXD Bảng 6 (kết thúc) (1) (2) (3) Các trường học, tổ chức khoa học và thiết kế, Các phòng trong các nhà này được sử dụng một số F4 thời gian nhất định trong ngày, bên trong phòng cơ quan quản lý. thường có nhóm người cố định, quen với điều kiện tại chỗ, có độ tuổi và trạng thái thể chất xác định. F 4.1 Các trường phổ thông, cơ sở đào tạo ngoài trường phổ thông, trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; F 4.2 Các trường đại học, cao đẳng, trường bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; F 4.3 Các cơ sở của các cơ quan quản lý, tổ chức thiết kế, tổ chức thông tin và nhà xuất bản, tổ chức nghiên cứu khoa học, ngân hàng, cơ quan, văn phòng; F 4.4 Các trạm (đội) chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các nhà, công trình, gian phòng dùng để sản Các gian phòng loại này được đặc trưng bởi sự có F5 mặt của nhóm người làm việc cố định, kể cả làm việc xuất hay để làm kho. suốt ngày đêm F 5.1 Các nhà và công trình sản xuất, các gian phòng sản xuất và thí nghiệm, nhà xưởng; F 5.2 Các nhà và công trình kho, bãi đỗ xe ô tô không có dịch vụ kỹ thuật và sửa chữa, kho chứa sách, kho lưu trữ, các gian phòng kho; F 5.3 Các nhà phục vụ nông nghiệp. 3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO NGƯỜI 3.1. Quy định chung 3.1.1. Các yêu cầu của phần này nhằm đảm bảo: − Thoát nạn cho người kịp thời và không bị cản trở; − Cứu người bị tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy; − Bảo vệ người trên đường thoát nạn, tránh khỏi những tác động của các yếu tố nguy hiểm của đám cháy. 3.1.2. Thoát nạn là quá trình tự di chuyển có tổ chức của người ra bên ngoài từ các gian phòng, nơi các yếu tố nguy hiểm của đám cháy có thể tác động lên họ. Thoát nạn còn là sự di chuyển không tự chủ của nhóm người ít có khả năng vận động, do các nhân viên phục vụ thực hiện. Thoát nạn được thực hiện theo các đường thoát nạn qua các lối ra thoát nạn. 3.1.3. Cứu nạn là sự di chuyển cưỡng bức của người ra bên ngoài khi họ bị các yếu tố nguy hiểm của đám cháy tác động hoặc khi xuất hiện nguy cơ trực tiếp của các tác động đó. Cứu nạn được thực hiện một cách tự chủ với sự trợ giúp của lực lượng chữa cháy hoặc nhân viên được huấn luyện 18
- QCVN 06 : 2010/BXD chuyên nghiệp, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện cứu hộ, qua các lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp. 3.1.4. Việc bảo vệ người trên các đường thoát nạn phải được bảo đảm bằng tổ hợp các giải pháp quy hoạch không gian, tiện nghi, kết cấu, kỹ thuật công trình và tổ chức. Các đường thoát nạn trong phạm vi gian phòng phải đảm bảo sự thoát nạn an toàn qua các lối ra thoát nạn từ gian phòng đó mà không tính đến các phương tiện bảo vệ chống khói và chữa cháy có trong gian phòng này. Ngoài phạm vi gian phòng, phải tính đến việc bảo vệ đường thoát nạn từ điều kiện đảm bảo thoát nạn an toàn cho người có kể đến tính nguy hiểm cháy theo công năng của các gian phòng trên lối ra thoát nạn, số người thoát nạn, bậc chịu lửa và cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, số lối ra thoát nạn từ một tầng và từ toàn bộ ngôi nhà. Trong các gian phòng và trên các đường thoát nạn ngoài phạm vi gian phòng phải hạn chế tính nguy hiểm cháy của vật liệu xây dựng thuộc các lớp bề mặt kết cấu (lớp hoàn thiện và ốp mặt) tùy thuộc vào tính nguy hiểm cháy theo công năng của gian phòng và ngôi nhà, có tính đến các giải pháp khác về bảo vệ đường thoát nạn. 3.1.5. Khi bố trí thoát nạn từ các gian phòng và ngôi nhà không được tính đến các biện pháp và phương tiện dùng để cứu nạn, cũng như các lối ra không đáp ứng yêu cầu về lối ra thoát nạn quy định tại 3.2.1. 3.1.6. Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F 5 hạng A hoặc hạng B dưới các gian phòng dùng cho hơn 50 người có mặt đồng thời, cũng như trong các tầng hầm hoặc tầng nửa hầm. Không cho phép bố trí các gian phòng nhóm F 1.1, F 1.2 và F 1.3 trong các tầng hầm và tầng nửa hầm. CHÚ THÍCH: 1) Tầng hầm là tầng mà quá một nửa chiều cao của nó nằm dưới cốt mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt. 2) Tầng nửa hầm là tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc ngang cốt mặt đất đặt công trình theo qui hoạch được duyệt. 3.1.7. Để đảm bảo thoát nạn an toàn, phải phát hiện cháy và báo cháy kịp thời. Nhà và các phần nhà phải được trang bị các hệ thống báo cháy theo các quy định hiện hành. CHÚ THÍCH: Các yêu cầu cơ bản về bố trí hệ thống báo cháy được quy định trong tiêu chuẩn TCVN 3890 : 2009. 3.1.8. Để bảo vệ người thoát nạn, phải bảo vệ chống khói xâm nhập các đường thoát nạn của nhà và các phần nhà. CHÚ THÍCH: Các yêu cầu cơ bản về bảo vệ chống khói của nhà được cho trong Phụ lục D. 3.1.9. Hiệu quả của các giải pháp đảm bảo an toàn cho người khi cháy có thể được đánh giá bằng tính toán. 3.2. Lối ra thoát nạn và lối ra khẩn cấp 3.2.1. Các lối ra được coi là lối ra thoát nạn (còn gọi là lối thoát nạn) nếu: a) Dẫn từ các gian phòng ở tầng 1 ra ngoài theo một trong những cách sau: − Ra ngoài trực tiếp; 19
- QCVN 06 : 2010/BXD − Qua hành lang; − Qua tiền sảnh (hay phòng chờ); − Qua buồng thang bộ; − Qua hành lang và tiền sảnh (hay phòng chờ); − Qua hành lang và buồng thang bộ; b) Dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ, trừ tầng 1, vào một trong các nơi sau: − Trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3; − Vào hành lang dẫn trực tiếp vào buồng thang bộ hay tới cầu thang bộ loại 3; − Vào phòng sử dụng chung (hay phòng chờ) có lối ra trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ hoặc tới cầu thang bộ loại 3; c) Dẫn vào gian phòng liền kề (trừ gian phòng nhóm F 5 hạng A hoặc B) trên cùng tầng mà từ gian phòng này có các lối ra như được nêu ở a) và b). Lối ra dẫn vào gian phòng hạng A hoặc B được phép coi là lối ra thoát nạn nếu nó dẫn từ gian phòng kỹ thuật không có chỗ cho người làm việc thường xuyên mà chỉ dùng để phục vụ các gian phòng hạng A hoặc B nêu trên. 3.2.2. Các lối ra từ tầng hầm và tầng nửa hầm là lối ra thoát nạn khi thoát trực tiếp ra ngoài và tách biệt với các buồng thang bộ chung của nhà. Cho phép bố trí: − Các lối ra thoát nạn từ tầng hầm đi qua các buồng thang bộ chung có lối đi riêng ra bên ngoài được ngăn cách với phần còn lại của buồng thang bộ bằng vách đặc ngăn cháy loại 1; − Các lối ra thoát nạn từ tầng hầm và tầng nửa hầm có bố trí các gian phòng hạng C, D, E, đi vào các gian phòng hạng C 4, D và E và vào sảnh nằm trên tầng một của nhà nhóm F 5 khi bảo đảm các yêu cầu của 4.24; − Các lối ra thoát nạn từ phòng chờ, phòng gửi đồ, phòng hút thuốc và phòng vệ sinh ở tầng hầm hoặc tầng nửa hầm của nhà nhóm F 2, F 3 và F 4 đi vào sảnh của tầng 1 theo các cầu thang bộ riêng loại 2; − Khoang đệm, kể cả khoang đệm kép trên lối ra ngoài trực tiếp từ nhà, từ tầng hầm và tầng nửa hầm. 3.2.3. Các lối ra không được coi là lối ra thoát nạn nếu trên lối ra này có đặt cửa hay cổng có cánh mở kiểu trượt hoặc xếp, cửa cuốn, cửa quay. Các cửa đi có cánh mở ra (cửa bản lề) nằm trong các cửa hay cổng nói trên được coi là lối ra thoát nạn. 3.2.4. Số lượng và chiều rộng của các lối ra thoát nạn từ các gian phòng, các tầng và các ngôi nhà được xác định theo số lượng người thoát nạn lớn nhất có thể đi qua chúng và khoảng cách giới hạn cho phép từ chỗ xa nhất có thể có người (sinh hoạt, làm việc) tới lối thoát nạn gần nhất. CHÚ THÍCH: 1) Số lượng người thoát nạn lớn nhất từ các không gian khác nhau của nhà hoặc phần nhà được xác định theo Phụ lục G, mục G.3; 20
- QCVN 06 : 2010/BXD 2) Ngoài các yêu cầu chung được nêu trong Quy chuẩn này, yêu cầu cụ thể về số lượng và chiều rộng của các lối ra thoát nạn được nêu trong Quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại công trình. Phụ lục G nêu một số quy định cụ thể cho các nhóm nhà thường gặp. Các phần của ngôi nhà có tính nguy hiểm cháy theo công năng khác nhau được ngăn cách bằng các bộ phận ngăn cháy phải có các lối ra thoát nạn riêng. 3.2.5. Các gian phòng sau phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn: − Các gian phòng nhóm F 1.1 có mặt đồng thời hơn 10 người; − Các gian phòng trong tầng hầm và tầng nửa hầm có mặt đồng thời hơn 15 người; riêng các gian phòng trong tầng hầm và tầng nửa hầm có từ 6 đến 15 người có mặt đồng thời thì cho phép một trong hai lối ra tuân theo các yêu cầu của 3.2.13 d); − Các gian phòng có mặt đồng thời hơn 50 người; − Các gian phòng nhóm F 5 hạng A hoặc B có số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C - lớn hơn 25 người hoặc có diện tích lớn hơn 1.000 m2; − Các sàn công tác hở hoặc các sàn dành cho người vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong các gian phòng nhóm F 5 có diện tích lớn hơn 100 m2 - đối với các gian phòng thuộc hạng A và B hoặc lớn hơn 400 m2 - đối với các gian phòng thuộc các hạng khác. Các gian phòng nhóm F 1.3 (căn hộ) được bố trí ở cả hai tầng (2 cao trình – thường gọi là căn hộ thông tầng), khi chiều cao bố trí của tầng phía trên lớn hơn 18 m thì phải có các lối ra thoát nạn từ mỗi tầng. 3.2.6. Các tầng nhà thuộc các nhóm sau đây phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn: − F 1.1; F 1.2; F 2.1; F 2.2; F 3; F 4; − F 1.3 khi tổng diện tích các căn hộ trên một tầng lớn hơn 500 m2 (đối với các nhà đơn nguyên thì tính diện tích trên một tầng của đơn nguyên). Trường hợp tổng diện tích nhỏ hơn 500 m2 và khi chỉ có một lối ra thoát nạn từ một tầng, thì từ mỗi căn hộ ở độ cao lớn hơn 15 m, ngoài lối ra thoát nạn phải có một lối ra khẩn cấp theo 3.2.13; − F 5, hạng A hoặc B khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 5 người, hạng C khi số người làm việc trong ca đông nhất lớn hơn 25 người. Tầng hầm và nửa hầm phải có không ít hơn hai lối ra thoát nạn khi có diện tích lớn hơn 300 m2 hoặc dùng cho hơn 15 người có mặt đồng thời. Trong các nhà có chiều cao không quá 15 m, cho phép có một lối ra thoát nạn từ mỗi tầng (hoặc từ một phần của tầng được ngăn cách khỏi các phần khác của tầng bằng các bộ phận ngăn cháy) có nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F 1.2, F 3, F 4.3 có diện tích không lớn hơn 300 m2, với số người không lớn hơn 20 người và khi lối thoát nạn đi vào buồng thang bộ có cửa đi ngăn cháy loại 2 (theo Bảng 2). 3.2.7. Số lối ra thoát nạn từ một tầng không được ít hơn hai nếu tầng này có gian phòng có yêu cầu số lối ra thoát nạn không ít hơn hai. Số lối ra thoát nạn từ một ngôi nhà không được ít hơn số lối ra thoát nạn từ bất kỳ tầng nào của ngôi nhà đó. 21
- QCVN 06 : 2010/BXD 3.2.8. Khi có từ hai lối ra thoát nạn trở lên, chúng phải được bố trí phân tán (trừ các lối ra từ hành lang vào các buồng thang bộ không nhiễm khói). Khoảng cách tối thiểu L (m) giữa các lối ra thoát nạn xa nhất (lối nọ cách lối kia) được xác định theo các công thức: P − Tính cho các lối ra từ gian phòng: L ≥ 1,50 (n − 1) D − Tính cho các lối ra từ hành lang: L ≥ 0,33 (n − 1) Trong đó: P - chu vi gian phòng, m; n - số lối ra thoát nạn; D - chiều dài hành lang, m. Nếu trong gian phòng, trên một tầng hoặc trong ngôi nhà có từ hai lối ra thoát nạn trở lên, thì khi tính toán khả năng thoát nạn của các lối ra cần giả thiết là đám cháy đã ngăn cản không cho người sử dụng thoát nạn qua một trong những lối ra đó. Các lối ra còn lại phải đảm bảo khả năng thoát nạn an toàn cho tất cả số người có trong gian phòng, trên tầng hoặc trong ngôi nhà đó. 3.2.9. Chiều cao thông thuỷ của lối ra thoát nạn phải không nhỏ hơn 1,9 m, chiều rộng thông thủy không nhỏ hơn: + 1,2 m – từ các gian phòng nhóm F 1.1 khi số người thoát nạn lớn hơn 15 người, từ các gian phòng và nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác có số người thoát nạn lớn hơn 50 người, ngoại trừ nhóm F 1.3; + 0,8 m – trong tất cả các trường hợp còn lại. Chiều rộng của các cửa đi bên ngoài của buồng thang bộ cũng như của các cửa đi từ buồng thang bộ vào sảnh không được nhỏ hơn giá trị tính toán hoặc chiều rộng của bản thang được quy định tại 3.4.1. Trong mọi trường hợp, khi xác định chiều rộng của một lối ra thoát nạn phải tính đến dạng hình học của đường thoát nạn qua lỗ cửa hoặc cửa để bảo đảm không cản trở việc vận chuyển các cáng tải thương có người nằm trên. 3.2.10. Các cửa của lối ra thoát nạn và các cửa khác trên đường thoát nạn phải được mở theo chiều lối thoát từ trong nhà ra ngoài. Không quy định chiều mở của các cửa đối với: a) Các gian phòng nhóm F 1.3 và F 1.4; b) Các gian phòng có mặt đồng thời không quá 15 người, ngoại trừ các gian phòng hạng A hoặc B; c) Các phòng kho có diện tích không lớn hơn 200 m2 và không có chỗ cho người làm việc thường xuyên; d) Các buồng vệ sinh; e) Các lối ra dẫn vào các chiếu thang của các cầu thang bộ loại 3. 22
- QCVN 06 : 2010/BXD 3.2.11. Các cửa của các lối ra thoát nạn từ các hành lang tầng, không gian chung, phòng chờ, sảnh và buồng thang bộ phải không có chốt khóa để có thể mở được cửa tự do từ bên trong mà không cần chìa. Trong các nhà chiều cao lớn hơn 15 m, các cánh cửa nói trên, ngoại trừ các cửa của căn hộ, phải là cửa đặc hoặc với kính cường lực. Đối với các buồng thang bộ, các cửa ra vào phải có cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa trong buồng thang bộ mở trực tiếp ra ngoài cho phép không có cơ cấu tự đóng và không cần chèn kín khe cửa. Các cửa của lối ra thoát nạn từ các gian phòng hay các hành lang được bảo vệ chống khói cưỡng bức, phải là cửa đặc được trang bị cơ cấu tự đóng và khe cửa phải được chèn kín. Các cửa này nếu cần để mở khi sử dụng, thì phải được trang bị cơ cấu tự động đóng khi có cháy. 3.2.12. Các lối ra không thoả mãn các yêu cầu đối với lối ra thoát nạn có thể được xem là lối ra khẩn cấp để tăng thêm mức độ an toàn cho người khi có cháy. Các lối ra khẩn cấp không được đưa vào tính toán thoát nạn khi cháy. 3.2.13. Ngoài trường hợp đã nêu ở 3.2.12, các lối ra khẩn cấp còn gồm có: a) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có khoảng tường đặc với chiều rộng không nhỏ hơn 1,2 m tính từ mép ban công (lôgia) tới ô cửa sổ (hay cửa đi lắp kính) hoặc không nhỏ hơn 1,6 m giữa các ô cửa kính mở ra ban công (lôgia); b) Lối ra dẫn vào một lối đi chuyển tiếp hở (cầu vượt) dẫn tiếp đến một đơn nguyên liền kề của nhà nhóm F 1.3 hoặc đến một khoang cháy liền kề. Lối đi chuyển tiếp này phải có chiều rộng không nhỏ hơn 0,6 m; c) Lối ra ban công hoặc lôgia, mà ở đó có trang bị thang bên ngoài nối các ban công hoặc lôgia theo từng tầng; d) Lối ra bên ngoài trực tiếp từ các gian phòng có cao trình sàn hoàn thiện không thấp hơn âm 4,5 m và không cao hơn 5,0 m qua cửa sổ hoặc cửa đi có kích thước không nhỏ hơn 0,75 m x 1,5 m, cũng như qua cửa nắp có kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m; khi đó tại các lối ra này phải được trang bị thang leo; độ dốc của các thang leo này không quy định; e) Lối ra mái của nhà có bậc chịu lửa I, II và III thuộc cấp S0 và S1 qua cửa sổ, cửa đi hoặc cửa nắp với kích thước và thang leo được quy định như tại mục d). 3.2.14. Trong các tầng kỹ thuật cho phép bố trí các lối ra thoát nạn với chiều cao không nhỏ hơn 1,8 m. Từ các tầng kỹ thuật chỉ dùng để đặt các mạng kỹ thuật công trình (đường ống, đường dây,…) cho phép bố trí lối ra khẩn cấp qua cửa đi với kích thước không nhỏ hơn 0,75 m x 1,5 m hoặc qua cửa nắp với kích thước không nhỏ hơn 0,6 m x 0,8 m mà không cần bố trí lối ra thoát nạn. Khi tầng kỹ thuật có diện tích tới 300 m2 cho phép bố trí một lối ra, còn cứ mỗi diện tích tiếp theo nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 m2 thì phải bố trí thêm không ít hơn một lối ra. Trong các tầng kỹ thuật ngầm các lối ra này phải được ngăn cách với các lối ra khác của ngôi nhà và dẫn trực tiếp ra bên ngoài. 3.3. Đường thoát nạn 3.3.1. Đường thoát nạn là một đường di chuyển liên tục và không bị chặn từ một điểm bất kỳ trong nhà hoặc công trình đến lối ra bên ngoài. Các đường thoát nạn phải được chiếu sáng và chỉ dẫn phù 23
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện: Thi công các công trình điện
51 p |
498 |
210
-
QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện
24 p |
354 |
119
-
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GẠO BẢO QUẢN KÍN
14 p |
236 |
71
-
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 7: 2012/BLĐTBXH
5 p |
208 |
45
-
QCVN 22:2010/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG
46 p |
105 |
24
-
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM – QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y
55 p |
175 |
16
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 04:2009/BTNMT
36 p |
112 |
9
-
Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia: Cơ sở nuôi thương phẩm tôm sú
11 p |
38 |
4
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12-MT:2015/BTNMT
6 p |
8 |
2
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 1:2009/BKHCN - Sửa đổi 1:2014
2 p |
9 |
1
-
Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 45:2012/BGTVT
5 p |
11 |
1
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-147:2013/BNNPTNT
13 p |
12 |
1
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-120:2013/BNNPTNT
13 p |
5 |
1
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 64:2013/BGTVT
54 p |
7 |
0
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 69:2013/BTTTT
10 p |
7 |
0
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 71:2014/BGTVT
86 p |
5 |
0
-
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1 : 2009/BNNPTNT
6 p |
6 |
0

Set-Cookie: TLDEVNamespace=ent15j2j5ug4e96v1uj9dl5ji7; path=/; domain=.tailieu.vn; HttpOnly