Неисправности газового котла бывают различных типов, у каждого свои признаки:

1. Горелка затухает, нет стабильного пламени — что предпринять? В первую очередь проверить тягу: зажженная спичка в контрольном окне должна показать отклонение пламени; если горение происходит ровно — тяги нет. Выход — прочистить в дымоход или обратиться к коммунальщикам. При интенсивном потоке воздуха пламя тоже гаснет: в таких случаях монтируют заслонки.
2. Сломанный датчик тяги приводит к проблемному розжигу горелки, после чего огонь гаснет. Для теста сомкните клеммы между собой и при удачном разжигании нужно менять сам датчик.
Если сетевое напряжение прыгает, это вредит турбированным котлам — вентилятор перестает работать. Необходимо поставить стабилизатор напряжения или ИБП. А еще вентилятор может не работать из-за некорректного включения фазы и ноля.
3. Запальник не зажигается — нужна проверка разжигающего электрода и контактов.
Отрыв пламени горелки происходит в результате плохой тяги (проверяйте дымоотвод), или деформации форсунок (надо купить новые запчасти для газовых котлов), или из-за поломки диодного моста, датчика давления, газового клапана. Если розжиг усугубляется хлопками, надо обращаться к мастеру, чтобы он исправил ситуацию с малым давлением в магистрали (установил запальник в другом месте).
4. Газовое оборудование склонно сбоить в теплое время года. Когда система не работает круглосуточно на отопление, а лишь включается для горячего водоснабжения, в шахте дымохода и на улице возникает разница температур. Остывшая на ночь труба нарушает нормальную тягу, после прогрева все стабилизируется. Если нет — надо менять запчасти для котлов (датчик тяги).
หม้อต้มแก๊สทำงานผิดปกติมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีอาการของตัวเอง: 1. หัวเผาดับไม่มีเปลวไฟคงที่ - จะทำอย่างไร? ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบร่าง: ไฟที่ตรงกันในหน้าต่างควบคุมควรแสดงความเบี่ยงเบนของเปลวไฟ หากการเผาไหม้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกันจะไม่มีร่างจดหมาย วิธีแก้ไขคือทำความสะอาดปล่องไฟหรือติดต่อบริษัทสาธารณูปโภค ด้วยการไหลของอากาศที่รุนแรง เปลวไฟก็ดับลงด้วย: ในกรณีเช่นนี้จะมีการติดตั้งแดมเปอร์ 2. เซ็นเซอร์ร่างที่ชำรุดทำให้เกิดการจุดระเบิดของหัวเผาที่มีปัญหาหลังจากนั้นไฟก็ดับลง ในการทดสอบ ให้เชื่อมต่อขั้วต่อเข้าด้วยกัน และหากการจุดระเบิดสำเร็จ คุณจะต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์เอง หากแรงดันไฟหลักกระโดดจะส่งผลเสียต่อหม้อไอน้ำที่มีเทอร์โบชาร์จ - พัดลมหยุดทำงาน จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องป้องกันแรงดันไฟฟ้าหรือ UPS และพัดลมอาจไม่ทำงานเนื่องจากเฟสไม่ถูกต้องและการสลับเป็นศูนย์ 3. เครื่องจุดไฟไม่ติดไฟ - คุณต้องตรวจสอบอิเล็กโทรดจุดระเบิดและหน้าสัมผัส การแยกเปลวไฟของหัวเผาเกิดขึ้นเนื่องจากกระแสลมไม่ดี (ตรวจสอบไอเสียควัน) หรือการเสียรูปของหัวฉีด (คุณต้องซื้ออะไหล่ใหม่สำหรับหม้อต้มก๊าซ) หรือเนื่องจากการพังของสะพานไดโอด เซ็นเซอร์ความดัน หรือก๊าซ วาล์ว. หากการจุดระเบิดรุนแรงขึ้นเนื่องจากเสียงดัง คุณต้องติดต่อช่างเทคนิคเพื่อที่เขาจะได้แก้ไขสถานการณ์ด้วยแรงดันต่ำในท่อ (ติดตั้งเครื่องจุดไฟในตำแหน่งอื่น) 4. อุปกรณ์แก๊สมีแนวโน้มที่จะทำงานผิดปกติในช่วงฤดูร้อน เมื่อระบบไม่ทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ความร้อน แต่เปิดเฉพาะสำหรับการจ่ายน้ำร้อนเท่านั้น อุณหภูมิที่แตกต่างกันจะเกิดขึ้นในปล่องไฟและด้านนอก ท่อที่เย็นลงข้ามคืนจะรบกวนกระแสลมปกติ หลังจากอุ่นเครื่อง ทุกอย่างจะคงที่ ถ้าไม่เช่นนั้นคุณต้องเปลี่ยนอะไหล่หม้อไอน้ำ (เซ็นเซอร์ร่าง)
spam fails_task lang_mismatch pii not_appropriate hate_speech sexual_content quality toxicity humor helpfulness creativity violence