Hệ thống báo cháy Hải Phòng lỗi buồng thang đáp ứng yêu cầu ngăn cháy lan
Trong 2 14 155 Đoàn công tác liên ngành Bộ Công an Bộ Xây dựng kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy cư tầng sở tập trung đông nguy cháy nổ Hải Phòng Kết kiểm tra công trình cảnh sát PCCC Hải Phòng thẩm duyệt nghiệm thu bộc lộ khiếm khuyết đảm bảo PCCC Cụ thể khu tái định cư lô 27 Lê Hồng Phong 3 cư 9 tầng diện tích 20000 m2 hoạt động 2007 thiết PCCC tu bảo trì bảo dưỡng quy định hồ sơ PCCC sở trì công tác kiểm tra PCCC xuyên đáp ứng yêu cầu ngăn cháy lan Cửa hệ thống cầu thang thoát hiểm khu tái định cư đáp ứng yêu cầu ngăn khói xảy cố cháy nổ dân đồ vật buồng cầu thang thoát nạn lắp đèn chiếu cố đầu báo cháy tầng hầm hoạt động họng chữa cháy vách tường bảo đảm vòi chữa cháy kém chất Khi đoàn kiểm tra tình huống giả định cháy khu vực tầng hầm đội chữa cháy chỗ thao tác lúng túng chậm chạp Toà HSP 30 tầng Với SHP Plaza 30 tầng công trình Hải Phòng nằm đường Lạch Tray khoang đệm cửa thang máy thi công hoàn thiện buồng thang đáp ứng yêu cầu ngăn cháy lan Tại tầng hầm xe xếp ôtô xe máy cản trở lối thoát nạn phương tiện chảy xăng Hệ thống báo cháy lỗi liên tục báo cháy giả ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống cư dân Toà SHP Plaza khuôn viên mặt tiền hướng đường Lạch Tray 3 mặt giáp dân trường hợp may xảy cố xe lực nghiệm vụ tiếp cận xử lý cháy cứu hộ cứu nạn Toà Bạch Đằng Tower đường Trần Nguyên Hãn sử dụng 2017 kiểm tra phát hiện máy bơm chữa cháy cài chế độ hoạt động chức năng trụ chữa cháy đầu nối đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam trang vòi chữa cháy khu vực quạt thải khói quạt gió tươi qui định Toà HSP 30 tầng