Liên quan vụ sập tường 7 chết tỉnh Vĩnh Long cục Giám định Nhà chất công trình xây dựng Xây dựng báo cáo kết nguyên nhân sập tường công trình
Ngày 38 PV Người Đưa Tin cục Giám định Nhà chất công trình xây dựng Bộ Xây dựng thông báo kết giám định nguyên nhân cố sập tường công trình xây dựng xưởng công ty TNHH BoHsing đóng KCN Hoà Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long 7 chết Theo cục Giám định Nhà chất công trình xây dựng kết luận nguyên nhân cố sập tường kết cấu tường đầu hồi xưởng trục A3 toán thiết kế sơ đồ kết cấu hợp lý Cụ thể chiều diện tích đứng độc lập hệ khung thép công trình đảm bảo khả năng lực Bức tường sập độ mảnh phương mặt phẳng giới hạn phép ổn định tác dụng tải trọng tác động trình thi công Bức tường đảm bảo khả năng lực trọng thân tải trọng độ lệch tâm sai thi công tải trọng gió Ngoài cục Giám định Nhà chất công trình xây dựng nguyên nhân lỗi xây dựng độ lực tường ảnh hưởng trình thi công đổ đầm bê tông cột giằng xây trát tường rung động xe chở vật liệu lu sân va đường xung quanh chất bê tông cột đồng cốt thép lực cột vị trí đồng vị trí tường xây vữa chèn mạch dọc Chịu trách nhiệm sai phạm tổ chức cá nhân liên quan Trong vai trò Chủ đầu tư giám sát thi công dự án công ty TNHH BoHsing tuân thủ quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Không quản lý chất khảo sát thiết kế thi công lựa thầu Tự thực hiện quản lý giám sát thi công dự án năng lực kiện trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai thiết kế sở phê duyệt thiết kế thi công Đối đơn vị tư vấn thiết kế công ty TNHH TM XD DV Cát Thành thực hiện thiết kế công trình chứng năng lực hoạt động phù hợp công trình công nghiệp thiết kế xây dựng sai sót Riêng công ty CP ĐT XD Long An IDICO báo cáo thẩm tra thiết kế nội dung toán sai sót bất hợp lý thiết kế tường đầu hồi xưởng Như báo Người Đưa Tin phản ánh 10h 153 công nhân xây dựng xưởng công ty TNHH Bo Hsing mảng tường bất ngờ đổ sập Vụ tai nạn 7 chết 1 thương Hiện trường vụ sập tường 7 chết Ảnh Thanh Lâm