Đây báo cáo Cục giám định Nhà chất công trình xây dựng Bộ Xây dựng dựa kết giám định vụ sập tường thi công Khu công nghiệp Hoà Phú huyện Long Hồ Vĩnh Long 7 chết
Ngày 38 Tuổi Trẻ Online Phạm Minh Hà cục trưởng Cục giám định Nhà chất công trình xây dựng Bộ Xây dựng ký báo cáo gửi Bộ Xây dựng UBND tỉnh Vĩnh Long liên quan kết giám định vụ sập tường thi công công trình xưởng Công ty TNHH BoHsing đóng KCN Hoà Phú huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long 7 chết 1 thương Báo cáo nêu kết luận nguyên nhân trách nhiệm cá nhân tổ chức liên quan vụ đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long thông báo đạo liên quan thực hiện biện pháp xử lý tiếp Hàng loạt vi phạm xây dựng Theo kết luận Cục giám định Nhà chất công trình xây dựng nguyên nhân cố sập tường kết cấu tường đầu hồi xưởng trục A3 toán thiết kế sơ đồ kết cấu hợp lý Cụ thể chiều diện tích đứng độc lập hệ khung thép công trình đảm bảo khả năng lực Bức tường sập độ mảnh phương mặt phẳng giới hạn phép ổn định tác dụng tải trọng tác động trình thi công Bức tường đảm bảo khả năng lực trọng thân tải trọng độ lệch tâm dung sai thi công tải trọng gió Cục giám định nguyên nhân lỗi xây dựng độ lực tường ảnh hưởng trình thi công đổ đầm bê tông cột giằng xây trát tường rung động xe chở vật liệu lu sân va đường xung quanh Chất bê tông cột đồng cốt thép lực vị trí đồng vị trí tường xây vữa chèn mạch dọc Những trách nhiệm Chịu trách nhiệm sai phạm tổ chức cá nhân liên quan Trong vai trò chủ đầu tư giám sát thi công dự án Công ty TNHH BoHsing tuân thủ quy định pháp luật quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Không quản lý chất khảo sát thiết kế thi công lựa thầu Tự thực hiện quản lý giám sát thi công dự án năng lực kiện trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai thiết kế sở phê duyệt thiết kế thi công Đơn vị tư vấn thiết kế Công ty TNHH TM XD DV Cát Thành thực hiện thiết kế công trình chứng năng lực hoạt động phù hợp công trình công nghiệp thiết kế xây dựng sai sót Riêng Công ty CP ĐT XD Long An IDICO báo cáo thẩm tra thiết kế nội dung toán sai sót bất hợp lý thiết kế tường đầu hồi xưởng Vụ sập tường 7 chết Điều tra chậm kết giám định TTO Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long trình tra vụ án ảnh hưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Bộ Xây dựng công bố kết giám định Bức tường sập tường xưởng Công ty BoHsing Ảnh CHÍ HẠNH