Các sạn 1 lập biên hàng loạt vi phạm lỗi hệ thống báo cháy chữa cháy hoạt động
Ông Đoàn Ngọc Hải đoàn kiểm tra sạn Ngày 114 Phó chủ tịch 1 Đoàn Ngọc Hải đầu đoàn liên ngành kiểm tra phòng chống cháy nổ sạn trung tâm TP HCM Khách sạn Hoàng Phượng đường Lê Thánh Tôn phường Bến Thành phát hiện lỗi chuông báo cháy hỏng lắp hệ thống chữa cháy vật dụng chiếm lối thoát hiểm lắp đèn hướng thoát nạn Ở sát sạn hai A EM xảy hàng loạt lỗi tương Các nhân viên sạn lúng túng thao tác sử dụng dụng cụ PCCC vòi phun máy bơm Chủ hai sở lập biên yêu cầu khắc phục khẩn vi phạm Với phòng cháy lỡ hoả hoạn xảy chết lực chỗ thể dập lửa cán đoàn kiểm tra định Theo Đoàn Ngọc Hải 1 sạn trọng công tác PCCC trung tâm thu hút du lịch Du phòng giao mạng sạn Vậy chỗ nhẹ phòng chống cháy nổ Hải 1 kiểm tra tất sạn địa bàn Hiện 1 hàng chục sạn bình dân dấu hiệu vi phạm phòng chống cháy nổ Nhiều kinh doanh lưu trú thẩm duyệt PCCC xây dựng chục Sau vụ cháy cư Carina Plaza 8 13 chết huyện TP HCM đồng loạt kiểm tra hiện trạng PCCC cư karaoke hàng Riêng 1 kiểm tra cư cũ xây 1975 vốn hệ thống chữa cháy động đèn còi báo cháy gắn Ông Đoàn Ngọc Hải đoàn kiểm tra sạn Hệ thống chữa cháy sạn hoạt động