Đoàn liên ngành Bộ Công an Bộ Xây dựng UBND TP Hải Phòng kiểm tra đột xuất 3 công trình tầng địa bàn 3 sót phòng cháy chữa cháy
Trong hai 14 155 đoàn công tác tướng Đoàn Việt Mạnh cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an trưởng đoàn đột xuất kiểm tra công tác PCCC cư tầng sở tập trung đông nguy cháy nổ TP Hải Phòng Tại SHP Plaza 30 tầng hiện công trình TP Công ty Cổ bất động sản sơn hoá chất Á Châu chủ đầu tư xây sát mặt đường Lạch Tray khu vực khoang đệm cửa thang máy thi công hoàn thiện Buồng thang đáp ứng yêu cầu ngăn cháy lan Trong tầng hầm ôtô xe máy cản lối thoát nạn xe chảy xăng Hệ thống báo cháy lỗi liên tục báo cháy giả Đặc biệt SHP Plaza mặt tiền hướng đường Lạch Tray mặt giáp dân Nếu may xảy cháy phương tiện chữa cháy lực chức năng tiếp cận xử lý cứu hộ cứu nạn Còn khu cư tái định cư lô 27 Lê Hồng Phong phường Đông Khê Ngô Quyền 2007 thiết PCCC tu bảo trì bảo dưỡng quy định Khu cư Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư phát triển đô thị Cửa hàng kinh doanh dịch vụ chủ đầu tư 3 9 tầng diện tích 20000 m2 Cửa hệ thống cầu thang thoát hiểm khu tái định cư đáp ứng yêu cầu ngăn khói xảy cố cháy nổ dân đồ vật buồng cầu thang thoát nạn lắp đèn chiếu cố đầu báo cháy tầng hầm hoạt động họng chữa cháy vách tường bảo đảm vòi chữa cháy kém chất Khi đoàn kiểm tra tình huống giả định cháy khu vực tầng hầm đội chữa cháy chỗ thao tác lúng túng chậm chạp Trong Bạch Đằng Tower nằm đường Trần Nguyên Hãn Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng chủ đầu tư sử dụng 2017 máy bơm chữa cháy cài chế độ hoạt động chức năng Trụ chữa cháy đầu nối đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam trang vòi chữa cháy khu vực quạt thải khói quạt gió tươi quy định Mới kiểm tra 3 63 tầng TP Hải Phòng bộc lộ vấn đề tướng Đoàn Việt Mạnh đề nghị Cảnh sát PCCC TP phối hợp chủ đầu tư ban quản lý khắc phục báo cáo đoàn kiểm tra vòng 30 Toà 30 tầng SHP Plaza mặt hướng đường Lạch Tray TP Hải Phòng Ảnh TIẾN THẮNG Đoàn liên ngành kiểm tra công tác PCCC khu cư tái định cư lô 27 Lê Hồng Phong Ảnh TIẾN PHƯỚC