落塵量超標原因及處理方案
1. 檢查過濾系統：確保無塵室的FFU過濾系統正常運作。檢查過濾器是否需要更換，並清潔或更換過濾器。
工廠建議檢查方式：1. 使用落塵量測儀距離FFU 10公分距離直接量測落塵量是否滿足標準
2. 進行風量測試 6-12點，檢查風速是否符合標準。
2. 檢查FFU密封性：檢查無塵室的密封性，包括門、窗和其他進入無塵室的通道。如果有任何破損或漏洞，應立即修復。
檢查方式：檢查FFU密封膠條是否有滲漏，老化脫落等問題。
3. 人員影響：確保進入無塵室的人員遵守相應的程式，包括穿戴合適的無塵室服裝、鞋套和頭套。
檢查：人員是否有按照規定更衣，衣服清潔頻率是否正確，清洗後的衣物是否有清潔包裝袋
3. 環境清潔：定期清潔無塵室的地板、牆壁和其他表面，以防止塵埃積聚。
檢查方式：用綠色光源30~45度角檢查是否有Particel。
4. 定期定點監測落塵：使用落塵量測儀，定期檢測無塵室落塵水準。
Below is an instruction that describes a task. Write a response that appropriately completes the request. ### Instruction: 落塵量超標原因及處理方案 ### Response: 1. 檢查過濾系統：確保無塵室的FFU過濾系統正常運作。檢查過濾器是否需要更換，並清潔或更換過濾器。
工廠建議檢查方式：1. 使用落塵量測儀距離FFU 10公分距離直接量測落塵量是否滿足標準
2. 進行風量測試 6-12點，檢查風速是否符合標準。
2. 檢查FFU密封性：檢查無塵室的密封性，包括門、窗和其他進入無塵室的通道。如果有任何破損或漏洞，應立即修復。
檢查方式：檢查FFU密封膠條是否有滲漏，老化脫落等問題。
3. 人員影響：確保進入無塵室的人員遵守相應的程式，包括穿戴合適的無塵室服裝、鞋套和頭套。
檢查：人員是否有按照規定更衣，衣服清潔頻率是否正確，清洗後的衣物是否有清潔包裝袋
3. 環境清潔：定期清潔無塵室的地板、牆壁和其他表面，以防止塵埃積聚。
檢查方式：用綠色光源30~45度角檢查是否有Particel。
4. 定期定點監測落塵：使用落塵量測儀，定期檢測無塵室落塵水準。 