(2) Wektu layanan saka nyawiji iku dawa banget, lan nyawiji rusak dening kesalahan amarga oksidasi utawa suhu dhuwur sak operasi;
(3) Cairan kasebut rusak sacara mekanis sajrone instalasi, sing nyuda area bagean lan nyebabake fraktur palsu sajrone operasi.
2. Nalika ngganti leleh, perlu:
(1) Sadurunge nginstal leleh anyar, temokake panyebab lebur lebur.Yen sabab saka nyawiji fusing boten mesthi, aja ngganti nyawiji kanggo test roto;
(2) Nalika ngganti leleh anyar, priksa manawa nilai dirating leleh cocog karo peralatan sing dilindhungi;
(3) Nalika ngganti leleh anyar, priksa kobong internal tabung sekring.Yen ana kobongan serius, ganti tabung sekring ing wektu sing padha.Nalika pipa leleh porselen rusak, ora diijini nggunakake bahan liya kanggo ngganti.Nalika ngganti sekring packing, mbayar manungsa waé kanggo packing.
3. Kerja pangopènan ing kasus gagal sekring kaya ing ngisor iki:
(1) Copot bledug lan priksa kondisi kontak titik kontak;
(2) Priksa manawa katon saka sekring (mbusak tabung sekring) wis rusak utawa deformed, lan apa bagean porselen wis discharge tandha kedhep;
(3) Priksa manawa sekring lan leleh cocog karo sirkuit utawa peralatan sing dilindhungi, lan priksa manawa ana masalah;
(4) Priksa garis N ing sistem grounding TN lan garis proteksi grounding peralatan, lan aja nggunakake sekring;
(5) Sajrone pangopènan lan inspeksi sekring, sumber daya kudu dipateni miturut syarat peraturan safety, lan tabung sekring ora bakal dicopot nganggo listrik.