Kategori Produk: Transformer Tegangan Ringkesan: Produk iki minangka insulasi pengecoran resin epoksi ruangan sing ditutup kanthi lengkap, industri kanthi lengkap.
Cocog kanggo AC ruangan 50-60Hz, sistem daya voltase 35kV kanggo voltase, pangukuran energi listrik lan proteksi relay.
Ringkesan
Produk iki minangka insulasi casting resin epoksi ruangan kanthi lengkap, kabeh trafo voltase kahanan kerja, kanthi kaluwihan tahan cuaca sing kuwat, cocog kanggo AC ruangan 50-60Hz, sistem daya voltase 35kV sing dirating, kanggo voltase, pangukuran energi lan proteksi Relay digunakake .
Fitur Struktural
Trafo jinis iki minangka struktur jinis pilar lan nganggo resin epoksi ruangan kanthi casting sing ditutup.Nduwe karakteristik resistensi busur, resistensi radiasi ultraviolet, resistensi tuwa lan umur dawa.Iki minangka produk panggantos sing cocog kanggo trafo sing dicelupake lenga ruangan.
Prodhuk nganggo insulasi casting kanthi lengkap lan tahan kelembapan.Ana kothak prapatan ing mburi stopkontak secondary karo bolongan stopkontak ngisor, kang aman lan dipercaya.Ana 4 bolongan sing dipasang ing baja saluran dhasar, sing cocog kanggo instalasi ing sembarang posisi lan ing sembarang arah.
Cegahan
1. Sadurunge trafo voltase dileksanakake, tes lan inspeksi kudu ditindakake miturut item sing ditemtokake ing peraturan.Contone, ngukur polaritas, klompok sambungan, insulasi goyang, urutan fase nuklir, lsp.
2. Kabel saka trafo voltase kudu mesthekake bener.Penggulungan utami kudu disambungake podo karo sirkuit sing diuji, lan gulungan sekunder kudu disambungake kanthi podo karo kumparan voltase alat ukur sing disambungake, piranti proteksi relay utawa piranti otomatis.Ing wektu sing padha, manungsa waé kudu mbayar kanggo bener polaritas..
3. Kapasitas beban sing disambungake menyang sisih sekunder trafo voltase kudu cocog, lan beban sing disambungake menyang sisih sekunder trafo voltase ngirim ora ngluwihi kapasitas sing dirating, yen ora, kesalahan trafo bakal nambah, lan angel kanggo nggayuh akurasi pangukuran.
4. Ora short circuit diijini ing sisih secondary trafo voltase.Wiwit impedansi internal trafo voltase cilik banget, yen sirkuit sekunder short-circuited, arus gedhe bakal katon, sing bakal ngrusak peralatan sekunder lan malah mbebayani safety pribadi.Trafo voltase bisa dilengkapi karo sekring ing sisih secondary kanggo nglindhungi dhewe saka rusak dening short circuit ing sisih secondary.Yen bisa, sekring uga kudu diinstal ing sisih utami kanggo nglindhungi kothak daya voltase dhuwur saka bebaya safety saka sistem utami amarga Gagal saka trafo voltase dhuwur windings utawa kabel timbal.
5. Supaya kanggo mesthekake safety wong nalika ndemek instruments lan relays, nduwurke tumpukan secondary trafo voltase kudu lemah ing siji titik.Amarga sawise grounding, nalika jampel antarane windings utami lan secondary rusak, bisa nyegah voltase dhuwur saka instrument lan relay saka mbebayani safety pribadi.