Seri trafo voltase / trafo kecemplung lenga iki minangka produk sing dicelup minyak fase siji.Digunakake kanggo pangukuran energi listrik, kontrol voltase lan proteksi relay ing sistem tenaga kanthi frekuensi 50Hz utawa 60Hz lan tegangan 35KV.
Struktur
Trafo voltase fase siji iki telung kutub, lan inti wesi digawe saka lembaran baja silikon.Awak utama dipasang ing tutup kanthi klip.Ana uga bushing primer lan sekunder ing tutup.Tangki bahan bakar dilas kanthi piring baja, kanthi kandang grounding lan colokan saluran ing sisih ngisor tembok tank, lan papat bolongan dipasang ing sisih ngisor.
Lingkup Panggunaan Lan Kahanan Kerja
1. Manual instruksi iki ditrapake kanggo seri trafo voltase iki.
2. Produk iki cocok kanggo sistem kontrol daya 50 utawa 60 Hz, owah-owahan suhu alam maksimum saka medium lingkungan +40 °C, dhuwur instalasi ngisor 1000 meter saka ndhuwur segara, lan bisa diinstal ing iklim tropis lembab. .Ana kondensasi lan jamur ing lemah, lan asor relatif saka udhara ora luwih saka 95%, nanging ora cocok kanggo instalasi ing lingkungan ing ngisor iki:
(1) Panggonan karo gas korosif, uap utawa endhepan;
(2) Panggonan kanthi bledug konduktif (wêdakakêna karbon, bubuk logam, lsp);
(3) Yen ana risiko geni lan bledosan;
(4) Panggonan kanthi geter utawa impact kuwat.
Pangopènan
1. Prodhuk kudu dipriksa kanthi rutin sajrone operasi.Apa ana bocor lenga ing saben bagean saka tank lenga, iku paling apik kanggo mriksa lenga trafo saben nem sasi., lan Filter, asil test, yen kualitas lenga banget ala, iku perlu kanggo sak tenane mriksa apa ana fault nang trafo, lan mbenerake ing wektu.
2. Senajan produk nyisakke ora digunakake sanalika sawise pangiriman, iku kudu kasebut kanthi teliti, mriksa lan diselehake ing posisi tetep.
3. Nalika produk wis mandheg utawa disimpen kanggo dangu, perlu kanggo mriksa apa jampel lan lenga trafo kualitas apik lan apa ana Kelembapan.Yen produk ora nyukupi syarat, mula kudu garing tanpa lenga.