Trafo voltase JDJJ2-35(38.5) minangka produk sing dicelupake lenga fase tunggal telung nduwurke tumpukan, cocok kanggo saluran listrik kanthi AC 50Hz, voltase dirating 35 (38.5) KV, lan titik netral sing ora digarap langsung.Pemantauan voltase, pangukuran energi lan sumber daya kanggo proteksi relay lan piranti sinyal.Produk iki tundhuk karo standar IEC60044-2 lan GB1207 "Voltage Transformer"
Penggulungan pisanan saka trafo voltase jinis iki digunakake kanggo grounding titik netral, saéngga tingkat insulasi ing loro-lorone nduwurke tumpukan beda.Sisih garis daya (sisih A) rampung terisolasi, sisih grounding (sisih X) ora terisolasi, insulasi sisih A 35 (38,5) lengen porselen KV, sisih X ngarah lengen porselen 0,5KV, lilitan sekunder lan voltase ampas nduwurke tumpukan mungguh 0,5 KV porselen lengen klambi ndadékaké metu.
Trafo voltase iki bisa tahan grounding siji-phase disebabake overvoltage tanpa karusakan.Trafo voltase kasebut kudu digunakake ing telung set
Fitur
JDJJ2-35 lenga-nyemplungaken voltase trafo, produk kasusun saka tank bahan bakar lan lengen porselen dipasang ing.Ing ngisor tank bahan bakar ngisor diwenehake karo plug saluran, bolt grounding lan bolongan soyo tambah 4-∮4mm.Konservator minyak dipasang ing sisih ndhuwur lengen porselen voltase dhuwur ing sisih ndhuwur tangki minyak sing wis rampung, lan konservator minyak trafo disambungake menyang terminal A saka belitan primer (terminal N utami dipasang ing sekunder. kotak kontak).Awak tetep ing tank bahan bakar ngisor kasusun saka inti wesi lan kumparan.Inti wesi digawe saka lembaran baja silikon sing bentuke Strip sing ditumpuk dadi jinis telung kolom, inti wesi tengah nutupi kumparan, belitan voltase residual, belitan sekunder lan belitan primer tatu ing kerangka insulasi sing cedhak karo wesi. inti ing siji, lan windings dipisahake dening insulating karton., Produk kasebut minangka struktur sing disegel, sing bisa nyegah penuaan insulasi kanthi efektif.