JLSZW-10W trafo gabungan (uga dikenal minangka kothak metering) kasusun saka voltase lan saiki trafo.Produk iki digunakake kanggo AC 50HZ, voltase dirating ngisor 10KV telung phase line, digunakake kanggo voltase, saiki, pangukuran energi listrik lan pangayoman relay, cocok kanggo kothak daya kutha, deso kothak daya substations ruangan, lan uga bisa digunakake ing macem-macem substations. ing perusahaan industri.Trafo gabungan saka meter energi aktif lan reaktif diarani kothak metering energi voltase dhuwur.Produk iki bisa ngganti trafo digabungake lenga (kotak metering).
Produk iki bisa dadi kombinasi trafo voltase lan trafo saiki kanggo ngukur daya fase siji;bisa dadi kombinasi saka loro trafo voltase lan loro trafo saiki kanggo ngukur loro watt meter ing telung phase telung kabel cara sistem kanggo ngukur daya telung phase;iku uga bisa dadi kombinasi saka telung trafo voltase lan telung trafo saiki kanggo pangukuran daya telung phase.Nalika nyambungake trafo, terminal voltase trafo disambungake ing podo karo karo output saka trafo nalika digabungake, lan baris saiki trafo liwat trafo gabungan.Trafo gabungan umume digunakake kanggo pangukuran energi ing jaringan listrik voltase dhuwur.
Fitur
Produk iki kalebu trafo gabungan lan kothak instrumen.
Trafo kombinasi kasusun saka rong trafo tegangan fase tunggal (PT) lan rong trafo arus (CT).Loro-lorone PT lan CT iku elektromagnetik, lan loro windings PT disambungake dening V / V kanggo mbentuk piranti ngukur telung fase.Gulungan utami saka loro CT kasebut disambungake kanthi seri kanthi kisi A lan C.Sekrup grounding dilas ing sisih pinggir kothak.
Kothak instrumen disambungake menyang stopkontak nduwurke tumpukan sekunder saka trafo gabungan.Kothak instrumen dilengkapi meter energi aktif telung fase lan meter energi reaktif, lan nomer kasebut bisa diwaca kanthi jelas saka kothak kasebut.
Produk iki utamané cocok kanggo pangguna trafo cilik lan medium.Energi aktif lan reaktif bisa diukur kanthi lengkap lan akurat.Desain produk iku akale lan cukup, struktur kompak, ayu, lan bagean ditutup tightly.Kothak peralatan lan instrumen uga bisa dipasang kanthi kapisah
Ketentuan Penggunaan
Suhu sekitar -30 ℃ ~ + 40 ℃
Ing ngisor 2500 meter saka permukaan laut
Suhu udhara ngirim ora luwih saka 85% saka situs instalasi,
Ora ana getaran lan kerusuhan sing serius, ora ana gas korosif sing kuwat, lan ora kudu dipasang ing papan sing gampang kobong lan mbledhos.