Pompa ssump cocok kanggo transportasi jangka panjang saka macem-macem media korosif kayata asam kuat, alkali, uyah, lan oksidan kuwat saka konsentrasi apa wae. Ing proses panggunaan nyata, sampeyan bisa nemoni sawetara masalah. Dina iki, Kita bakal ngenalake pancegahan kanggo nggunakake pompa sing dicelupake.
1. Prakara sing kudu digatekake
1) Pipa outlet pompa kudu didhukung dening krenjang liyane, lan bobote dilarang banget kanggo didhukung ing pompa.
2) Sawise pump wis nglumpuk, muter kopling kanggo ndeleng yen muter fleksibel. Priksa manawa ana swara gosok (logam), lan manawa kacang-kacangan saben bagean dikencengake.
3) Priksa concentricity saka poros pump lan poros motor. Bentenipun antarane bunderan njaba loro kopling ngirim ora ngluwihi 0.3mm.
4) Jarak antarane port nyedhot pump lan ngisor wadhah punika 2 kanggo 3 kaping diameteripun nyedhot, lan jarak antarane awak pump lan tembok luwih saka 2.5 kaping diameteripun.
5） Priksa arah rotasi motor supaya arah rotasi pompa cocog karo arah sing dituduhake.
6） Waca pandhuan sing cocog ing "Precautions for Use Fluoroplastic Alloy Centrifugal Pumps" kanggo miwiti, mlaku lan mungkasi pompa.
2. Disassembly lan perakitan:
1） Yen impeller diganti utawa dicenthang, tutup stopkontak bisa ditutup, bolt sambungan flange lan bolt sambungan piring ngisor dicopot, lan pompa diangkat metu saka wadhah kanthi alat angkat.
2） Copot kabeh bolt awak pompa, copot tutup pompa lan kacang impeller, tutul awak pompa kanthi palu kaping pindho, banjur impeller bisa dicopot.
3） Yen bantalan utawa pengepakan gulung diganti, piring ngisor ora bakal obah, copot motor lan krenjang sing cocog, copot kopling pompa, kelenjar, kacang bunder, lan copot awak bantalan.
Kanggo ngganti kemasan, copot kelenjar pengepakan dhisik, banjur copot kemasan sing bakal diganti.
4) Urutan perakitan lan disassembly ngelawan, lan manungsa waé kudu mbayar kanggo concentricity aksesoris ing batang.
Previous Pancegahan kanggo operasi lan nggunakake pump centrifugal
NEXT Apa media korosif sing bisa tahan pompa magnet stainless steel anti karat?
Babagan awake dhewe
training
Video
FAQ
Sawise Layanan Sale
News
Hubungi Kita
Tel: + 86 21 68415960
Faks: +86 21 68415960
email: [email dilindhungi]
Skype: info_551039
Tampilan Whatsapp: + 86 15921321349
HQ: E / Bangunan No.. 08 Pujiang Intelligen CE Valley, No.1188 Lianhang Road Minhang District Shanghai 201 112 PRChina.
Pabrik: Maolin, Jinocuan County, Xuancheng City, Anhui, Provinsi, China
Kategori panas
Pompa asam tahan korosi
Pompa banyu boiler
Transfer pump kanggo lenga
Opo 1
Pompa Teflon Kab
Pompa listrik
Babagan awake dhewe
training
Video
FAQ
Layanan sawise didol
Pumps
Pump kimia
Pompa Drive Magnetik
API Centrifugal Pumps
Pompa Inline Kab
Valves
Balve bal
Kaca Ngarsane
Pasar global
Distributors
Industri
[email dilindhungi]
+ 86 21 68415960
skype: info_551039
Home |Babagan awake dhewe |Products |Industri |Daya Saing Inti |Distributor |Hubungi Kita | blog | Sitemap | Kebijakan privasi | Sarat lan Ketentuan