Produk iki cocok kanggo AC 50Hz njero ruangan, voltase dirating saka 3.6KV, 7.2KV, 12KV, 24KV, sistem 40.5KV, bisa digunakake karo ngalih liyane, Perkakas listrik, kayata mbukak ngalih, kontaktor vakum, minangka trafo daya lan electrical liyane peralatan Short circuit lan komponen pangayoman kakehan uga perlu produk ndhukung kanggo pigura ngalih voltase dhuwur, pigura jaringan ring, dhuwur lan kurang voltase substations prefabricated.
Bisa kanthi andal ngethok arus gangguan ing antarane arus putus minimal lan arus putus sing dirating.Prodhuk ora mung nduweni kapasitas bejat dhuwur saka saiki-matesi sekring, nanging uga luwih apik saiki cilik saka non-saiki-matesi sekring.Karakteristik proteksi, karakteristik proteksi sing apik saka pemecahan lengkap bisa dipikolehi.
Ora bisa kerja ing lingkungan ing ngisor iki
(1) Panggonan njero ruangan kanthi asor relatif luwih saka 95%.
(2) Wonten papan ingkang bebaya kobong barang lan bledosan.
(3) Panggonan kanthi geter, ayunan utawa impact sing abot.
(4) Wilayah sing dhuwuré luwih saka 2.000 meter.
(5) Wilayah polusi udara lan papan sing lembab khusus.
(6) Panggonan khusus (kayata digunakake ing piranti sinar-X).
Pancegahan kanggo nggunakake sekring
1. Karakteristik proteksi sekring kudu kompatibel karo karakteristik kakehan obyek sing dilindhungi.Ngelingi kemungkinan saiki short-circuit, pilih sekring karo kapasitas bejat cocog;
2. Dirating voltase saka sekring kudu dicocogake kanggo tingkat voltase line, lan saiki dirating saka sekring kudu luwih saka utawa padha karo saiki dirating saka nyawiji;
3. Saiki dirating saka sekring ing kabeh tingkat ing baris kudu dicocogake patut, lan saiki dirating saka nyawiji saka tingkat sadurungé kudu luwih saka saiki dirating saka nyawiji saka tingkat sabanjuré;
4. Lelehan sekring kudu dicocogake karo leleh kaya sing dikarepake.Ora diijini kanggo nambah nyawiji ing bakal utawa ngganti nyawiji karo konduktor liyane.