[Masalah sing kudu dicathet ing aplikasi lan desain gardu jinis kothak]: 1 Ringkesan lan aplikasi gardu jinis kothak, uga dikenal minangka gardu komplit ruangan, uga dikenal minangka gardu gabungan, dianggep akeh amarga kaluwihan kayata kombinasi fleksibel, transportasi sing trep, migrasi, instalasi sing trep, wektu konstruksi sing cendhak, biaya operasi sing murah, area lantai cilik, bebas polusi, bebas pangopènan, lsp. Konstruksi jaringan pedesaan
Ringkesan lan aplikasi saka gardu jinis kothak
Gardu jinis kothak, uga dikenal minangka gardu lengkap ruangan, uga dikenal minangka gardu gabungan, dianggep akeh amarga kaluwihan kayata kombinasi fleksibel, transportasi sing trep, migrasi, instalasi sing trep, wektu konstruksi sing cendhak, biaya operasi sing murah, area lantai cilik, polusi. -free, free pangopènan, etc Ing construction (transformasi) saka kothak daya deso, iku digunakake digunakake ing construction lan transformasi saka kutha lan deso 10 ~ 110kV cilik lan medium-ukuran gardu (distribusi), pabrik lan tambang, lan gardu operasi seluler.Amarga iku gampang kanggo pindhah jero menyang tengah mbukak, ngurangi radius sumber daya, lan nambah kualitas voltase terminal, iku utamané cocok kanggo transformasi kothak daya deso, lan dikenal minangka mode target construction gardu ing 21st. abad.
Karakteristik gardu jinis kothak
1.1.1Teknologi lan safety majeng * Bagean kothak nganggo teknologi lan proses anjog domestik saiki, cangkang umume digawe saka piring baja sing dilapisi seng aluminium, pigura digawe saka bahan wadhah standar lan proses manufaktur, sing nduweni kinerja anti-karat sing apik lan bisa mesthekake yen ora bakal rusted kanggo 20 taun, piring sealing utama digawe saka aluminium alloy piring gusset, interlayer digawe saka bahan insulasi fireproof lan termal, kothak wis diinstal karo air conditioning lan piranti dehumidification, lan operasi peralatan punika. ora kena pengaruh lingkungan iklim alam lan polusi njaba, Bisa njamin operasi normal ing lingkungan atos - 40 ℃ ~ + 40 ℃.Peralatan utama ing kothak kasebut yaiku kabinet switch vakum unit, trafo jinis garing, trafo jinis garing, pemutus sirkuit vakum (mekanisme operasi spring) lan peralatan domestik liyane.Prodhuk ora duwe bagean urip sing katon.Iki minangka struktur terisolasi kanthi lengkap, sing bisa nggayuh kacilakan kejut listrik nol.Kabeh stasiun bisa mujudake operasi bebas lenga kanthi safety dhuwur.Sistem otomatisasi terintegrasi komputer sekunder bisa nindakake operasi tanpa pengawasan.
1.1.2Desain cerdas kabeh stasiun kanthi otomatisasi sing dhuwur.Sistem proteksi nganggo piranti otomatisasi terintegrasi mikrokomputer saka gardu, sing dipasang kanthi cara desentralisasi, lan bisa nyadari "papat remot", yaiku, telemetering, sinyal remot, remot kontrol lan penyesuaian remot.Saben unit nduweni fungsi operasi independen.Fungsi proteksi relay wis rampung.Bisa nyetel paramèter operasi saka jarak jauh, ngontrol kelembapan lan suhu ing kothak, lan nyukupi syarat operasi sing ora dijaga.
1.1.3Sajrone desain pabrik prefabricated, anggere desainer nggawe diagram wiring utama utami lan desain peralatan njaba kothak miturut syarat nyata gardu, kang bisa milih specifications lan model saka trafo kothak diwenehake dening Produsèn.Kabeh peralatan wis diinstal lan debugged ing pabrik sapisan, kang saestu nyadari construction pabrik saka gardu lan shortens desain lan manufaktur siklus;Instalasi ing situs mung mbutuhake posisi kothak, sambungan kabel ing antarane kothak, sambungan kabel metu, verifikasi setelan proteksi, test drive lan karya liyane sing mbutuhake komisioning.Kabèh gardu mung butuh udakara 5-8 dina saka instalasi nganti operasi, nyuda wektu konstruksi.
1.1.4Mode kombinasi fleksibel Gardu jinis kothak nduweni struktur kompak, lan saben kothak mbentuk sistem independen, sing ndadekake mode kombinasi fleksibel lan bisa diganti.Kita bisa nganggo gardu jinis kothak, yaiku, peralatan 35kV lan 10kV dipasang ing kabeh kothak kanggo mbentuk gardu jinis kothak lengkap;peralatan 35kV uga bisa diinstal njobo, lan peralatan 10kV lan kontrol lan sistem pangayoman bisa diinstal nang.Mode kombinasi iki utamané cocok kanggo reconstruction saka gardu lawas ing deso rekonstruksi kothak daya, sing, peralatan 35kV asli ora dipindhah, lan mung kothak ngalih 10kV bisa diinstal kanggo syarat unattended.
1.1.5Jimat investasi lan substation jinis kothak cepet sing efektif (peralatan 35kV disusun ing njaba lan peralatan 10kV dipasang ing njero kothak) nyuda investasi nganti 40% ~ 50% dibandhingake karo gardu terpadu skala sing padha (peralatan 35kV disusun ing njaba lan peralatan 10kV yaiku diatur ing kamar ngalih voltase dhuwur ing njero ruangan lan kamar kontrol tengah).
1.1.6Conto ing ndhuwur nuduhake yen area lantai gardu suda kira-kira 70m2 amarga gardu jinis kothak tanpa jumlah bangunan, sing tundhuk karo kabijakan nyimpen tanah nasional.
1.2Aplikasi gardu jinis kothak ing konstruksi jaringan listrik deso (transformasi) Mode gardu jinis kothak akeh digunakake ing konstruksi jaringan listrik deso (transformasi).Contone, gardu terminal 35kV anyar karo kapasitas trafo utama 2 × 3150kVA, telung fase dobel nduwurke tumpukan non eksitasi voltase ngatur trafo daya karo kelas voltase saka 35 ± 2 × 2.5% / 10.5kV.
Siji sirkuit baris mlebu nduwur sirah 35kV, pemisah beban vakum 35kV lan sekring cepet digunakake bebarengan ing sisih voltase dhuwur trafo utama kanggo ngganti pemutus sirkuit vakum 35kV, nyuda biaya, lan nyadari bukaan linkage nalika sekring digabung dadi siji. fase lan operasi gagal fase.Bagean 10kV nggunakake tata letak stasiun distribusi listrik jinis kothak.Ana 6 garis metu saka kabel 10kV, salah sijine yaiku sirkuit kompensasi reaktif lan liyane yaiku siyaga.Bus 35kV lan 10kV disambungake kanthi bis tunggal tanpa bagean.Gardu kasebut disetel ing sisih garis mlebu 35kV, kanthi kapasitas 50kVA lan level voltase 35 ± 5% / 0.4kV.Sistem sekunder listrik saka stasiun distribusi jinis kothak nganggo sistem otomatisasi terintegrasi mikrokomputer.
[$page] 2 Pertimbangan ing desain gardu jinis kothak
2.1Reresik proteksi geni minimal antarane trafo utama lan kothak kudu nyukupi syarat Kode Desain 35 ~ 110kV Substation, lan jarak proteksi geni minimal antarane bangunan kanthi rating tahan geni Kelas II lan trafo (minyak dicelupake) 10m.Kanggo tembok njaba sing madhep trafo, kapasitor dielektrik sing bisa diobong lan peralatan listrik liyane (nyukupi syarat firewall), yen ora ana lawang lan jendhela utawa bolongan ing dhuwur total peralatan ditambah 3m lan 3m ing loro-lorone, jarak sing jelas ing antarane. tembok lan peralatan bisa ora diwatesi;Yen ora ana lawang lan jendhela umum sing mbukak ing kisaran ndhuwur, nanging ana lawang geni, jarak geni sing cetha antarane tembok lan peralatan kudu padha utawa luwih saka 5m.Rating tahan geni minimal saka piranti distribusi daya yaiku Grade II.Sistem utama ing kothak stasiun distribusi daya jinis kothak nganggo struktur kabinet vakum ngalih unit.Saben unit nganggo struktur lawang sing dihiasi karo profil aluminium khusus.Ing mburi saben teluk dilengkapi piring protèktif pindho lapisan, kang bisa mbukak lawang njaba.Ing karya desain kita, reresik pangayoman geni minimal antarane trafo utama lan kothak dianjurake kanggo 10m kanggo mesthekake operasi aman saka gardu.
2.2Stopkontak kabel 10kV kudu dilebokake liwat pipa baja kanggo tujuan estetis.Wilayah sekitar kothak stasiun distribusi jinis kothak 10kV ing gardu umume dirancang minangka trotoar semen, lan kutub terminal garis 10kV umume 10m ing njaba tembok gardu.Yen kabel langsung disarèkaké lan mimpin kanggo kutub terminal line, iku bakal nggawa sumelang gedhe kanggo pangopènan.Mulane, stopkontak kabel 10kV kudu dilebokake liwat pipa baja kanggo nggampangake pangopènan lan ndandani pangguna.Yen kutub terminal baris 10kV adoh saka gardu, stopkontak kabel 10kV saka kothak menyang kurung gardu kudu dilebokake liwat pipa baja.A jinis anyar saka over-voltase protector dipasang ing kutub terminal baris ing mburi kabel baris metu kanggo nyegah liwat-voltase.
3 Kesimpulan
Ing taun anyar, jinis kothak gardu arah utama construction kothak daya deso (transformasi) lan construction gardu mangsa, nanging isih ana sawetara shortcomings, kayata wates expansion cilik saka interval line metu ing kothak, papan pangopènan cilik, etc Nanging, iku wis digunakake dipun promosiaken lan digunakake karo kaluwihan saka ekonomi lan kepraktisan, lan shortcomings bakal apik lan sampurna ing pembangunan terus.