Pemutus sirkuit universal cerdas (sabanjuré diarani pemutus sirkuit) cocog kanggo AC 50Hz, voltase voltase 400V, 690V, saiki 630 ~ 6300Alt utamane digunakake ing jaringan distribusi kanggo nyebarake energi listrik lan nglindhungi sirkuit lan peralatan listrik saka kakehan, undervoltage. , short circuit , Fase tunggal ground fault.Pemutus sirkuit nduweni macem-macem fungsi proteksi cerdas, sing bisa mujudake proteksi selektif lan tumindak sing tepat.Teknologi kasebut wis tekan tingkat maju produk sing padha ing donya, lan dilengkapi antarmuka komunikasi, sing bisa nindakake "papat remot" lan nyukupi syarat pusat kontrol lan sistem otomatisasi.Ngindhari pemadaman listrik sing ora perlu lan ningkatake linuwih sumber daya.Seri produk iki tundhuk karo standar lEC60947-2 lan GB / T14048.2.
Kondisi Kerja Normal
1. Suhu udara sekitar -5 ℃ ~ + 40 ℃, lan suhu rata-rata 24 jam ora ngluwihi + 35 ℃.
2. Ketinggian situs instalasi ora ngluwihi 2000m
3. Nalika suhu maksimum situs instalasi +40 ℃, asor relatif saka udhara ora bakal ngluwihi 50%, lan asor relatif luwih bisa diijini ing ngisor suhu;asor relatif maksimum rata-rata sasi wettest punika 90%, lan suhu minimal rata-rata sasi punika +25 ℃, njupuk menyang akun kondensasi ing lumahing produk amarga owah-owahan suhu.
4. Tingkat polusi yaiku level 3
5. Kategori instalasi sirkuit utama pemutus sirkuit, koil pengontrol voltase ing ngisor lan koil utama trafo daya yaiku IV, lan kategori instalasi sirkuit tambahan lan sirkuit kontrol liyane yaiku III.
6. Kecenderungan vertikal instalasi pemutus sirkuit ora ngluwihi 5
7. Pemutus sirkuit dipasang ing kabinet, tingkat proteksi yaiku IP40;yen nambah pigura lawang, tingkat pangayoman bisa tekan IP54
Klasifikasi
1. Pemutus sirkuit dipérang dadi telung kutub lan papat kutub miturut jumlah kutub.
2. Dirating saiki saka mbobol sirkuit dipérang dadi 1600A, 2000A, 3200A, 4000A, 5000A(kapasitas tambah kanggo 6300A).
3. Pemutus sirkuit dibagi miturut tujuan: distribusi daya, proteksi motor, proteksi generator.
4. Miturut mode operasi:
operasi motor;
Operasi manual (kanggo mrikso lan pangopènan).
5. Miturut mode instalasi:
Ndandani jinis: sambungan horisontal, yen nambah bis vertikal, biaya bis vertikal bakal
diwilang kanthi kapisah;
jinis tarik-metu: sambungan horisontal, yen nambah bis vertikal, biaya bis vertikal bakal diwilang dhewe.
6. Miturut jinis rilis tripping:
Intelligent liwat release tripping saiki, Ing-voltase cepet (utawa wektu tundha) release
lan release Shunt
7. Miturut jinis pengontrol cerdas:
Tipe M (jinis cerdas umum);
Tipe H (tipe cerdas komunikasi).
Karakteristik Fungsional Jinis-jinis Pengontrol Cerdas
Jinis M: Saliyane fitur pangayoman papat bagean saka kakehan wektu tundha wektu cendhak, short circuit short wektu tundha, cepet lan bocor bumi, uga wis indikasi status fault, rekaman fault, fungsi test, tampilan ammeter, tampilan voltmeter, macem-macem sinyal weker. output, etc Wis sawetara saka sudhut nilai area karakteristik pangayoman lan fungsi tambahan lengkap.Iki minangka jinis multi-fungsi lan bisa ditrapake kanggo umume aplikasi industri kanthi syarat sing dhuwur.
Tipe H: Bisa duwe kabeh fungsi jinis M.Ing wektu sing padha, pengontrol kaya iki bisa nyadari fungsi "papat remot" telemetri, pangaturan remot, remot kontrol lan sinyal remot liwat kertu jaringan utawa konverter antarmuka.Cocog kanggo sistem jaringan lan bisa dipantau lan dikontrol dening komputer ndhuwur.
1. Fungsi Amperemeter
Arus sirkuit utama bisa ditampilake ing layar tampilan.Nalika tombol pilihan ditekan, arus fase ing ngendi lampu indikator dumunung utawa arus fase maksimum bakal ditampilake.Yen tombol pilihan dipencet maneh, saiki fase liyane bakal ditampilake.
2. Fungsi self-diagnosis
Unit trip nduweni fungsi diagnosis fault lokal.Nalika komputer rusak, bisa ngirim kesalahan "E" tampilan utawa weker, lan miwiti maneh komputer ing wektu sing padha, pangguna uga bisa medhot pemutus sirkuit yen perlu.
Nalika suhu sekitar lokal tekan 80 ℃ utawa suhu ing kabinet ngluwihi 80 ℃ amarga panas kontak, weker bisa ditanggepi lan mbobol sirkuit bisa dibukak ing saiki cilik (yen dibutuhake dening pangguna)
3. Fungsi setelan
Pencet wektu tundha dawa, wektu tundha cendhak, cepet, tombol fungsi setelan grounding lan +, - tombol kanggo nyetel wektu tundha lan wektu tundha sing dibutuhake kanthi sewenang-wenang miturut syarat pangguna, banjur pencet tombol panyimpenan sawise wektu tundha utawa wektu tundha sing dibutuhake wis tekan.Kanggo rincian, deleng bab instalasi, panggunaan lan pangopènan.Setelan unit trip bisa langsung mungkasi nglakokaké fungsi iki nalika ana fault overcurrent.
4. Fungsi testing
Pencet tombol setelan kanggo nggawe nilai nyetel saiki kanggo wektu tundha dawa, wektu tundha cendhak, negara cepet, Cangkang indikator lan tombol +、-, pilih nilai saiki sing dibutuhake, banjur pencet tombol testing kanggo nindakake test release.Ana rong jinis kunci tes; siji yaiku kunci tes non-tripping, lan liyane yaiku kunci tes tripping.Kanggo rincian, ndeleng test piranti tripping ing bab Instalasi, Gunakake lan Maintenance.Fungsi testing mantan bisa dileksanakake nalika mbobol sirkuit disambungake menyang kothak daya.
Nalika overcurrent ana ing jaringan, fungsi testing bisa diselani lan pangayoman overcurrent bisa dileksanakake.
5. Fungsi ngawasi beban
Setel rong nilai setelan, sawetara setelan Ic1 (0.2 ~ 1) Ing, sawetara setelan Ic2 (0.2 ~ 1) Ing, karakteristik wektu tundha Ic1 minangka karakteristik watesan wektu kuwalik, nilai setelan tundha yaiku 1/2 saka nilai setelan wektu tundha.Ana rong jinis karakteristik tundha Ic2: jinis pisanan yaiku karakteristik watesan wektu kuwalik, nilai setelan wektu yaiku 1/4 saka nilai setelan wektu tundha;jinis kapindho karakteristik watesan wektu, wektu tundha 60s.Tilas digunakake kanggo ngilangi beban sing paling ora penting ing tahap ngisor nalika arus cedhak karo nilai setelan kakehan, sing terakhir digunakake kanggo ngilangi beban sing ora penting ing tahap ngisor nalika arus ngluwihi nilai Ic1, banjur irungnya saiki kanggo nggawe sirkuit utama lan sirkuit mbukak penting tetep powered.Nalika irungnya saiki kanggo Ic2, printah ditanggepi sawise wektu tundha, lan sirkuit sing wis Cut mati dening tataran ngisor diuripake maneh kanggo mulihake sumber daya saka kabeh sistem, lan fitur ngawasi mbukak.
6. Fungsi tampilan unit tripping
Unit tripping bisa nampilake saiki operasi (yaiku fungsi ammeter) sajrone operasi, nampilake bagean sing ditemtokake dening karakteristik proteksi nalika ana kesalahan, lan ngunci tampilan fault lan arus fault sawise rusak sirkuit, lan nampilake saiki, wektu lan bagean. kategori bagean setelan ing wektu setelan.Yen tumindak telat, lampu indikator sumunar sajrone tumindak, lan lampu indikator ganti saka sumunar dadi cahya konstan sawise pemutus sirkuit dicopot.
7.MCR on-off lan analog tripping pangayoman
Controller bisa dilengkapi MCR on-off lan proteksi tripping analog miturut kabutuhan pangguna.Loro mode loro-lorone tumindak cepet.Sinyal saiki fault ngirim instruksi tumindak langsung liwat sirkuit comparison hardware.Setelan nilai saiki saka rong tumindak beda.Nilai setelan saka tripping analog dhuwur, kang umume Nilai maksimum saka Nilai domain pangayoman cepet saka controller (50ka75ka / 100kA), Controller dianggo kabeh wektu lan umume digunakake minangka serep.Nanging, nilai setelan MCR kurang, umume 10kA.Fungsi iki mung bisa digunakake nalika controller daya ing, iku ora bisa sak operasi normal ditutup.Pangguna bisa mbutuhake nilai setelan khusus kanthi akurasi ± 20%.