Transformator arus terbalik fase tunggal sing dicelupake minyak, digunakake kanggo arus, pangukuran energi lan proteksi relay ing sistem tenaga 35 ~ 220kV, 50 utawa 60Hz
Katentuan Pangginaan supados langkung
◆Suhu sekitar: -40～+45 ℃
◆ Dhuwur: ≤1000m
◆Tingkat polusi: Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ
Fitur Struktural
◆Produk iki minangka struktur insulasi kertas minyak terbalik.Insulasi utama digawe saka bungkus kertas kabel voltase dhuwur.Kanggo nambah distribusi medan listrik lan tingkat pemanfaatan bahan insulasi, sawetara layar capacitive voltase-equalizing disetel ing insulasi utama, sing dicelupake ing lenga trafo sawise pangatusan vakum, lan ora ana sebagean ing frekuensi daya.discharge.Kinerja jampel stabil lan dipercaya, pengalaman operasi sugih, lan umur layanan dawa.
◆The nduwurke tumpukan utami punika liwat-jinis struktur rod konduktif, kang mbenakake kemampuan prodhuk kanggo tahan short-circuit saiki;nilai saiki stabilitas termal maksimum 63kA/3s (nalika nduwurke tumpukan utami disambungake ing seri)
◆The nduwurke tumpukan secondary wis matak ing Nihan shielding aluminium karo bahan organik, lan pangukuran lan garis pangayoman ing sisih secondary ora bakal diserang dening listrik amarga risak jampel.
◆ Sistem pangolahan pangatusan vakum kanthi otomatis lan pangolahan pangatusan vakum majeng lan proses injeksi minyak mesthekake yen faktor mundhut dielektrik sakabèhé tanδ prodhuk kurang saka 0,4%
◆The jampel njaba adopts desain optimized kanggo nggawe kolom listrik nang lan njaba malah tanpa discharge.Ana rong jinis kanggo pangguna kanggo milih:
1. Isolator komposit
2. Lengan porselen berkekuatan tinggi
◆ Terminal sekunder kanggo kabel pangguna nganggo terminal khusus Phoenix.Operasi plugging, unplugging lan wiring luwih trep lan cepet.
◆Sub-arc welding digunakake kanggo sambungan antarane bagean produk, lan kabèh Déwan kapenuhan dhuwur-tekanan nitrogen kanggo deteksi bocor, kang dhasar solves masalah bocor lenga produk-nyemplungaken lenga.
◆ Ndhuwur prodhuk dilengkapi expander logam stainless steel, kang tansah prodhuk ing negara kanthi nutup, ngalangi lenga trafo lan insulating kertas saka njupuk udan, lan prolongs urip layanan prodhuk, lan pengawasan tingkat lenga jendhela disetel ing expander logam, kang bisa gampang diamati.Owah-owahan ing tingkat lenga.
◆Kabeh bagean insulasi produk iki digawe saka bahan sing ramah lingkungan.
◆Ing ngisor prodhuk dilengkapi katup saluran minyak multi-fungsi, sing nggawe luwih trep kanggo njupuk conto minyak lan saluran minyak.
◆Bahan baja bocor njaba kayata dhasar lan kothak prapatan nganggo loro pangolahan anti-karat uyuh lan hot-dip galvanizing, kang ayu lan duwe kinerja anti-karat apik.