TD-1.14 seri.Tegangan sing dirating saka interrupter vakum iki kurang saka 1140 volt, lan bisa digunakake ing skenario voltase rendah.Utamané worth mentioning sing TD-1.14 adopts materi khusus kanggo kontak lan struktur elektroda Magnetik melintang, supaya saiki dirating tekan 1600A ~ 6300A, lan sawetara short-circuit breaking kapasitas isine 65kA ~ 120kA.Ing wektu sing padha, TD-1.14 nganggo tutup shielding khusus lan cangkang insulating keramik elongated kanggo mesthekake yen kapasitas jampel saka interrupter vakum ora bakal suda sanajan sawise 30 kaping short-circuit bejat, lan adopts kinerja dhuwur Ω-shaped bellows digawe. saka bahan khusus, mbisakake toleransi mechanical saka interrupter kanggo tekan 30.000 kaping, kang cocok kanggo Kerep operasi.
VI kanggo VCB voltase Sedheng
The interrupter vakum kanggo mbobol sirkuit utamané digunakake kanggo gardu lan fasilitas kothak daya ing sector.This seri saka interruper vakum nganggo envelope insulating Keramik, bahan kontak Cu-Cr. Wis fitur saka kapasitas ngoper gedhe, tingkat insulating dhuwur, busur kuwat Kapabilitas -quenching lan umur dawa, etc.Pemutus sirkuit vakum sing cocog karo nduweni kaluwihan pangopènan sing prasaja, ora ana risiko bledosan, ora ana polusi lan swara sing sithik, lsp, lan bisa digunakake kanthi akeh ing tenaga listrik, mekanik, metalurgi , departemen kimia lan tambang, lan liya-liyane, kanggo ngontrol lan nglindhungi sistem transmisi lan distribusi.
VI kanggo kontaktor
The interrupter vakum kanggo contactor utamané dipigunakaké kanggo kerep nyambung lan Cut mati current.This apa normal seri saka interruper vakum nganggo envelope insulating Keramik lan Cu (W + WC) bahan kontak karo Nilai chopping kurang.Produk jenis iki nduweni fitur saka kinerja dipercaya, umur dawa, lan ukuran cilik, etc.Contactor cocog karo nduweni kaluwihan saka pangopènan prasaja, ora resiko bledosan, ora polusi lan kurang gangguan, etc., lan bisa digunakake digunakake ing daya listrik, mechanical, departemen metalurgi, kimia lan tambang, etc., kanggo ngontrol transmisi lan sistem distribusi. Iku utamané cocok kanggo operasi Kerep nglereni beban induktif lan digunakake ing panggonan kang dilakokno kerep.
VI kanggo recloser
The interrupter vakum kanggo recloser utamané dipigunakaké kanggo gardu lan fasilitas kothak daya ing sektor daya.Seri interruper vakum iki nganggo envelope insulating keramik, kolom Magnetik sumbu cangkir, struktur tameng sealing penengah, bahan kontak Cu-Cr. kapasitas ngoper gedhe, tingkat insulating dhuwur, kemampuan arc-quenching kuwat lan umur dawa, etc.Vacuum recloser dicocogaké karo duwe kaluwihan saka pangopènan prasaja, ora resiko bledosan, ora polusi lan kurang gangguan, etc., lan bisa digunakake digunakake. digunakake ing departemen tenaga listrik, mekanik, metalurgi, kimia lan tambang, lsp, kanggo ngontrol lan nglindhungi sistem transmisi lan distribusi.
VI kanggo ngalih mbukak
The interrupter vakum kanggo recloser utamané dipigunakaké kanggo gardu lan fasilitas kothak daya ing sektor daya.Seri interruper vakum iki nganggo envelope insulating keramik, kolom Magnetik sumbu cangkir, struktur tameng sealing penengah, bahan kontak Cu-Cr. kapasitas ngoper gedhe, tingkat insulating dhuwur, kemampuan arc-quenching kuwat lan umur dawa, etc.Vacuum recloser dicocogaké karo duwe kaluwihan saka pangopènan prasaja, ora resiko bledosan, ora polusi lan kurang gangguan, etc., lan bisa digunakake digunakake. digunakake ing departemen tenaga listrik, mekanik, metalurgi, kimia lan tambang, lsp, kanggo ngontrol lan nglindhungi sistem transmisi lan distribusi.