Prinsip kerja saka blower sentrifugal padha karo ventilator sentrifugal, nanging proses kompresi udhara biasane ditindakake liwat pirang-pirang impeller (utawa sawetara level） kanthi aksi sentrifugal. Blower duwe rotor sing muter kanthi kecepatan dhuwur. Blades rotor nyopir udhara kanthi cepet. Kekuwatan sentrifugal nggawe aliran udara menyang outlet kipas ing sadawane garis komput ing casing kanthi bentuk voltase. Udara seger diisi kanthi mlebu ing tengah omah .
Prinsip kerja penggemar sentrifugal kecepatan tinggi tunggal yaiku: mesin kanthi poros rotasi kanthi kecepatan dhuwur kanggo nyurung impeller, aliran udara aksial kanthi impor sawise mlebu impeller puteran kanthi kecepatan dhuwur dadi aliran radial dipercepat, lan banjur dadi tekanan ekspansi rongga, ganti aliran arah lan pangurangan, efek pangirangan bakal ana ing aliran udara puteran kanthi kecepatan tinggi kanthi energi kinetik dadi energi tekanan (energi potensial), nggawe kipas tekanan ekspor stabil.
Secara teoritis, kurva karakteristik aliran tekanan saka blower sentrifugal minangka garis lurus, nanging amarga resistensi gesekan lan kerugian liyane ing kipas, kurva karakteristik tekanan lan aliran nyata mudhun alon-alon karo paningkatan aliran, lan kurva aliran listrik sing cocog kipas sentrifugalmundhak kanthi nambah aliran. Nalika kipas mlaku kanthi kacepetan sing terus-terusan, titik kerja kipas bakal pindhah ing kurva karakteristik aliran tekanan. Titik operasi penggemar ora mung gumantung karo kinerja dhewe, nanging uga kanggo karakteristik sistem. Nalika resistensi jaringan pipa mundhak, kurva kinerja pipa bakal luwih curam.
Prinsip dhasar saka kipas angin regulasi yaiku supaya entuk kondisi kerja sing dibutuhake kanthi ngganti kurva kinerja penggemar dhewe utawa kurva karakteristik jaringan pipa eksternal.Kanthi perkembangan ilmu lan teknologi sing terus-terusan, teknologi regulasi kecepatan motor AC digunakake kanthi akeh. Liwat generasi anyar komponen elektronik sing wis dikontrol, aliran kipas bisa dikontrol kanthi ngganti kacepetan motor AC kanthi konverter frekuensi, sing bisa nyuda kerugian energi sing disebabake dening mode kontrol aliran mekanik sadurunge.
Prinsip hemat energi regulasi konversi frekuensi:
Nalika volume udhara kudu dikurangi saka Q1 nganti Q2, yen metode regulasi throttle digunakake, titik kerja diganti saka A dadi B, tekanan angin mundhak dadi H2, lan tenaga poros P2 mudhun, nanging ora kakehan. Yen diatur regulasi konversi frekuensi, titik kerja kipas saka A nganti C. Bisa dingerteni yen kanthi volume volume udara sing padha Q2 kepenak, tekanan angin H3 bakal mudhun banget lan tenaga bakal suda
P3 dikurangi sacara signifikan. Kerugian daya sing disimpen △ P = △ Hq2 sebanding karo area BH2H3c. Saka analisis ing ndhuwur, kita bisa ngerti manawa regulasi konversi frekuensi minangka cara regulasi sing efisien. Blower nggunakake regulasi konversi frekuensi, ora bakal ngasilake tekanan tambahan, efek hemat energi luar biasa, nyetel kisaran volume udara 0% ~ ~ ~ 100%, cocog kanggo macem-macem regulasi, lan asring ana ing operasi lowongan. Nanging, yen kacepetan kipas mudhun lan volume udhara mudhun, tekanan angin bakal saya owah. Ukum proporsi penggemar kayata ing ngisor iki: Q1 / Q2 = (N1 / N2), H1 / H2 = (N1 / N2) 2, P1 / P2 = (N1 / N2) 3
Bisa dingerteni manawa kacepetan dikurangi dadi setengah saka kacepetan sing dirating asli, laju aliran, tekanan lan tenaga poros saka titik kondisi kerja sing cocog mudhun dadi 1/2, 1/4 lan 1/8 saka asline, sing dadi sebab kenapa regulasi konversi frekuensi bisa ngirit listrik. Miturut karakteristik regulasi konversi frekuensi, ing proses perawatan limbah, tangki aerasi tetep njaga level cairan normal 5m, lan blower dibutuhake kanggo nindakake macem-macem regulasi aliran kanthi kahanan tekanan outlet konstan. Nalika ambane panyesuaian gedhe, tekanan angin bakal mudhun banget, sing ora bisa memenuhi persyaratan proses. Yen ambane panyesuaian sithik, ora bisa nuduhake kaluwihan ngirit energi, nanging nggawe piranti dadi kompleks, investasi siji-sijine saya tambah. Mula, ing syarat-syarat tank aerasi proyek iki kudu njaga level cairan 5m, jelas ora cocog kanggo nggunakake mode regulasi konversi frekuensi.
Piranti ngatur vane pandhuan inlet dilengkapi sekumpulan vane pandhuan Angle sing luwes lan vane pandhuan inlet cedhak inlet sedhot blower. Perané yaiku supaya aliran udara bisa muter sadurunge mlebu ing impeller, nyebabake kacepetan muter. Bilah pandhuan bisa diputer ing poros dhewe. Saben Sudut rotasi agul-agul tegese transformasi sudut instalasi agul-agul pandhuan, saengga arah aliran udara menyang penggemar impeller diganti.
Nalika instalasi agul-agul Angle 0 = 0 °, agul-agul pandhuan ora duwe pengaruh ing aliran udara inlet, lan aliran udara bakal mili menyang agul-agul impeller kanthi cara radial. Nalika 0 BBB 0 °, baling pandhuan inlet bakal nggawe kecepatan absolut saka aliran udara mlebu lek Angle sadawane arah kecepetan bunderan, lan ing wektu sing padha, efek efek throttling tartamtu ing kecepatan inlet aliran udara. Efek pra-rotasi lan throttling iki bakal nyebabake penurunan kurva kinerja penggemar, saéngga bisa ngganti kahanan operasi, lan mujudake peraturan aliran penggemar. Prinsip hemat energi saka pandhuan pandhuan inlet
Perbandingan macem-macem mode regulasi
Sanajan pangaturan konversi frekuensi kisaran penyesuaian blower sentrifugal amba banget, pengaruhe penting kanggo ngirit energi, nanging kanthi sistem proses diwatesi dening kahanan proses, jajaran sing disetel mung 80% ~ 100%, tingkat aliran relatif ora owah, metode pangaturan konversi frekuensi lan pandhuan kanggo rong prabédan daya sing dikonsumsi ora akeh, mula mode kontrol inverter, acara khusus hemat energi supaya ora metu, bakal kelangan arti. Blower kanthi mode regulasi vane pandhuan bisa nyetel volume udhara (50% ~ 100%) ing kisaran sing luwih gedhe kanthi kahanan supaya tekanan outlet tetep tetep, supaya bisa njamin kandungan oksigen terlarut sing stabil ing limbah lan ngirit energi relatif Mula, penggemar sentrifugal kecepatan tinggi kanthi mode regulasi vane pandhuan kudu dipilih minangka pilihan peralatan ing proyek iki. Sanalika, kanggo nggambarake efek hemat energi kanthi luwih apik, kanggo penggemar sentrifugal tenaga tinggi, perhatian uga kudu dibayar kanggo pilihan motor pendukung, kayata panggunaan motor tegangan tinggi 10kV, uga mbantu nyuda panggunaan energi .