Cara milih pompa sing paling cocog wis mesthi dadi perhatian gedhe kanggo wong. Ora gampang kanggo sampeyan milih sing benerpompa kimiaamarga kabeh faktor kasebut penting: kesempatan, media, materi, lsp.
Kita duwe introduksi paling rinci babagan macem-macem jinis pompa, supaya menehi kesan sing jelas babagan jinis pompa kimia sing kudu sampeyan pilih.
Kanggo milih pompa, kita kudu ngerti lan nguwasani prinsip pemilihan pompa kimia.
1. Jinis pompa sing dipilih lan kinerja sing cocog karo piranti kasebutaliran, sirah, tekanan, suhu, aliran cavitation, nyedhot lan paramèter proses liyane.
2. Kudu njlentrehake syarat karakteristik medium.
Ing transportasi pompa media sing gampang kobong, mbledhos utawa larang, mbutuhake segel sing bisa dipercaya utawa nggunakake pompa tanpa bocor, kayatapump drive magnetik,pompa diafragma,pompa tameng.
3. Transmisi pompa media korosif, keandalan mekanik, gangguan kurang, getaran.
4. Ekonomi kudu nyathet biaya peralatan, biaya operasi, biaya pangopènan lan manajemen sing paling murah.
5. Acara umum, pilihan pompa kimia:
(1) pompa sentrifugalkanthi kacepetan dhuwur, ukuran cilik, bobot entheng, efisiensi dhuwur, aliran gedhe, struktur prasaja, ora ana pulsasi infus, kinerja stabil, operasi gampang lan gampang pangopènan lan liya-liyane.
(2) Ana syarat pangukuran, pilihan pompa metering.
(3) syarat Kepala dhuwur banget, aliran cilik lan ora cocok aliran cilik dhuwur-angkat pump motor centrifugal bisa digunakake, pump reciprocating opsional, kayata syarat cavitation ora dhuwur uga bisa nggunakake pump vortex.
(4) Kepala banget kurang, aliran gedhe, pilihan pompa aliran aksial lan pompa aliran campuran.
(5) viskositas medium (luwih saka 650 ~ 1000mm2 / s), nimbang pilihan saka pump rotor utawa pump reciprocating (gear pump, pump meneng)
(6) isi gas medium 75%, tingkat aliran cilik lan viskositas kurang saka 37.4mm2 / s, pilihan saka pump vortex.
Wiwitan saka Kerep utawapompa irigasikesempatan ora nyaman, kudu nggunakake kinerja timer priming saka pump, kayatapompa sentrifugal self-priming,pompa vortex self-priming, pompa khusus pneumatik (listrik).
Nggoleki bagean konveksi nggunakake pilihan pompa bahan tahan korosi adhedhasar proses kasebut kudu adhedhasar syarat sumber banyu lan saluran banyu, saka limang aspek sing kudu dianggep.
1. Aliran minangka salah sawijining data kinerja penting pompa, langsung ana hubungane karo kapasitas produksi lan kapasitas transmisi kabeh piranti. Kayata desain proses Design Institute bisa ngetung pump normal, minimal, maksimum telung jinis lalu lintas. Pilih pump, aliran maksimum minangka basis, njupuk menyang akun aliran normal, ing anané aliran maksimum, iku biasane seng di pengeni 1.1 kaping aliran normal minangka aliran maksimum.
2. Sistem piranti dibutuhake kanggo ngangkat pump punika data kinerja penting liyane, nggunakake umum amplifikasi 5% -10% wates kanggo sirah sawise pilihan.
3. Sifat Cairan, kalebu jeneng medium Cairan, sifat fisik, sifat kimia lan sifat liyane, sing ana hubungane karo kepala sistem, pitungan NPS sing efektif lan jinis pompa sing cocog, pilihan bahan pompa lan nggunakake jinis segel batang.
4. Kawontenan noto pipa saka sistem instalasi nuduhake dhuwur saka Cairan dipakani, kadohan saka Cairan ngirim, tingkat Cairan minimal sisih nyedhot, tingkat Cairan maksimum sisih discharge, etc., lan specifications. , dawa, bahan, lan liya-liyane, kanggo nindakake pitungan sirah sisir lan mriksa NPSH.
5. Nemtokake kondisi operasi, kayata operasi Cairan T jenuh uap meksa, meksa sisih nyedhot (absolute), discharge sisih meksa prau, dhuwur, suhu sekitar operasi longkangan utawa terus, apa posisi pump tetep utawa movable saka. Iku basis penting kanggo pilihan. Bahan kayata pompa tahan karat baja tahan karat AFB, pompa penggerak magnet plastik plastik CQF.
Kanggo transmisi partikel padhet ngemot media, nggunakake komponen convective mbutuhake bahan tahan nyandhang, yen perlu, segel poros karo mbilas Cairan resik.
Susunan pipa pompa kimia
Ing pipo tata letak desain, kudu dicathet ing ngisor iki:
A. pilihan cukup diameteripun pipe, diameteripun pipe, ing tingkat aliran padha, kecepatan aliran cilik, mundhut resistance cilik, nanging rega dhuwur, diameteripun pipe cilik, bakal mimpin kanggo Tambah cetha ing mundhut resistance , sirah pump mundhak Kanthi Tambah ing daya, biaya lan biaya operasi wis tambah. Dadi kudu dianggep saka sudut pandang teknis lan ekonomi.
B. Pipa knalpot lan perlengkapane kudu bisa ngelingi tekanan maksimal.
C. tata letak pipe kudu disusun sakcara bisa kanggo nyilikake fitting pipe lan kanggo nyilikake dawa pipe kudu diuripake nalika radius mlengkung saka diameteripun pipe sikut kudu 3 kanggo 5 kaping amba sabisa luwih saka 90 Lt; 0 & gt; C.
D. Sisih discharge saka pump kudu dilengkapi klep (bal utawa globe tutup, etc.) lan mriksa tutup. Katup digunakake kanggo nyetel titik operasi pompa. Katup mriksa ngalangi kumpa saka mbalikke nalika Cairan bali lan ngalangi kumpa saka mencet Pethel banyu. (Nalika backflow Cairan, bakal duwe meksa mbalikke ageng, karusakan pump).
Previous Ana
NEXT （FAQ） Pitakonan sing Sering Ditakoni babagan Pompa Kimia
Babagan awake dhewe
training
Video
FAQ
Sawise Layanan Sale
News
Hubungi Kita
Tel: + 86 21 68415960
Faks: +86 21 68415960
email: [email dilindhungi]
Skype: info_551039
Tampilan Whatsapp: + 86 15921321349
HQ: E / Bangunan No.. 08 Pujiang Intelligen CE Valley, No.1188 Lianhang Road Minhang District Shanghai 201 112 PRChina.
Pabrik: Maolin, Jinocuan County, Xuancheng City, Anhui, Provinsi, China
Babagan awake dhewe
training
Video
FAQ
Layanan sawise didol
Pumps
Pump kimia
Pompa Drive Magnetik
API Centrifugal Pumps
Pompa Inline Kab
Valves
Balve bal
Kaca Ngarsane
Pasar global
Distributors
Industri
[email dilindhungi]
+ 86 21 68415960
skype: info_551039
Home |Babagan awake dhewe |Products |Industri |Daya Saing Inti |Distributor |Hubungi Kita | blog | Sitemap | Kebijakan privasi | Sarat lan Ketentuan