Ngoptimalake sistem pompa sampeyan bisa dadi cara sing bisa ditindakake nalika wektune ngganti pompa utawa nyuda biaya kanthi drastis.
Ana papat langkah sing bisa ditindakake kanggo ngoptimalake sistem pompa.
Pisanan, ngurangi sirah sistem. Ngurangi sirah sistem lan energi sing dibutuhake kanggo entuk iku minangka langkah pisanan.
Kepala sistem:
(1) Jumlah tekanan diferensial lan dhuwur sing dibutuhake kanggo pompa kanggo ngangkat cairan (kepala statis),
(2) Resistance (kepala gesekan) sing diasilake nalika cairan ngliwati pipa,
(3) Jumlah saka resistance diprodhuksi dening sembarang tutup sebagian ditutup (kontrol sirah).
Saka telu, sirah sing dikontrol nyedhiyakake target penghematan energi sing paling apik. Umume sistem nggunakake katup amarga pompane gedhe banget lan mbutuhake throttling kanggo njaga aliran sing tepat. Kanggo umume sistem kanthi sirah kontrol sing gedhe banget lan masalah pangopènan sing terus-terusan, tuku pompa cilik sing luwih cocog karo syarat aliran utawa ngalih menyang pompa kacepetan variabel ngidini pangguna nyuda sirah kontrol sistem lan ngirit biaya daya lan pangopènan.
Kapindho, tingkat aliran sing luwih murah utawa wektu mlaku.
Sawetara pompa mbukak kabeh wektu, apa proses mbutuhake kabeh aliran. Nalika sistem shunt, operator mbayar daya sing ora digunakake kanthi efisien. Ana rong cara kanggo ngatasi masalah iki. Salah sijine yaiku ngalih menyang pompa kacepetan variabel sing bisa nambah utawa nyuda aliran kaya sing dibutuhake. Cara kapindho yaiku nggunakake campuran pompa, sawetara luwih gedhe lan sawetara luwih cilik, lan pasang lan mateni kanggo nyukupi kabutuhan. Loro-lorone cara nyuda aliran bypass lan kanthi mangkono ngirit energi.
Katelu, ngowahi utawa ngganti peralatan lan kontrol.
Yen tabungan energi saka sirah ngisor lan tingkat aliran ngisor / wektu operasi katon atraktif, pemilik kudu nimbang ngganti peralatan lan sistem kontrol. Yen sistem nggunakake nomer akeh katup kanggo throttling, ngganti karo pumps cilik sing ora mbutuhake throttling lan luwih larang kanggo mbukak. Kanggo sistem kanthi macem-macem pompa lan panjaluk sing fluktuatif, perbaikan bisa uga kalebu pompa sing luwih cilik utawa variabel lan logika kontrol kanggo otomatis nguripake lan mateni pompa yen perlu.
Papat, nambah instalasi, pangopènan lan laku operasi.
Akeh masalah pangopènan diwiwiti kanthi instalasi. Pondasi sing retak utawa pompa sing ora cocog bisa nyebabake geter lan nyandhang. Pipa nyedhot sing ora dikonfigurasi kanthi bener bisa nyebabake nyandhang prematur amarga kavitasi utawa muatan hidrolik. Dadi manawa kanggo ngrembug dhukungan instalasi nalika tuku pompa. Kanggo aplikasi kritis, iku ndadekake pangertèn kanggo mbayar pakar pihak katelu kanggo pump commissioning kanggo mesthekake yen pump anyar bakal nindakake kaya sing dirancang ing saindhenging umur.
Ana akeh cara kanggo nangani pangopènan rutin. Pompa cilik lan murah sing gagal nyukupi kabutuhan kritis bisa uga mbayar regane amarga ora bisa digunakake. Pangopènan nyegah rutin ndadekake pangertèn kanggo paling pumps. Prediktif pangopènan-ngumpulake data lan nggunakake kanggo nemtokake nalika operator kudu ngintervensi-iku alat kuat kanggo njaga pumps ing specifications. Iki ora perlu rumit utawa larang, mung kanthi ngukur faktor kayata tekanan pompa, konsumsi energi lan getaran saben wulan utawa seprapat, operator bisa nyekel owah-owahan efisiensi lan ngrancang tumindak remedial sadurunge masalah sing bisa nyebabake kegagalan.
Previous Karakteristik lan syarat pilihan saka pompa kimia khas
NEXT Apa sing kudu digatekake sajrone pangopènan pompa sentrifugal fluoroplastik?
Babagan awake dhewe
training
Video
FAQ
Sawise Layanan Sale
News
Hubungi Kita
Tel: + 86 21 68415960
Faks: +86 21 68415960
email: [email dilindhungi]
Skype: info_551039
Tampilan Whatsapp: + 86 15921321349
HQ: E / Bangunan No.. 08 Pujiang Intelligen CE Valley, No.1188 Lianhang Road Minhang District Shanghai 201 112 PRChina.
Pabrik: Maolin, Jinocuan County, Xuancheng City, Anhui, Provinsi, China
Babagan awake dhewe
training
Video
FAQ
Layanan sawise didol
Pumps
Pump kimia
Pompa Drive Magnetik
API Centrifugal Pumps
Pompa Inline Kab
Valves
Balve bal
Kaca Ngarsane
Pasar global
Distributors
Industri
[email dilindhungi]
+ 86 21 68415960
skype: info_551039
Home |Babagan awake dhewe |Products |Industri |Daya Saing Inti |Distributor |Hubungi Kita | blog | Sitemap | Kebijakan privasi | Sarat lan Ketentuan