Trafo gabungan voltase lan arus iki (kotak pangukuran) digunakake kanggo garis telung fase kanthi AC 50Hz lan voltase dirating 20KV, lan digunakake kanggo voltase, arus, pangukuran energi listrik lan proteksi relay.Iku cocok kanggo substations ruangan ing kothak daya kutha lan kothak daya deso, lan uga bisa digunakake ing macem-macem substations trafo ing Enterprises industri lan pertambangan.Trafo gabungan dilengkapi meter energi aktif lan reaktif, sing diarani kothak metering energi voltase dhuwur.Produk iki bisa ngganti trafo digabungake lenga (kotak metering).
Fitur
(1) Trafo gabungan dirakit saka komponen tunggal garing, ora ana masalah bocor lenga, lan bebas lenga;
(2) Tegangan lan saiki kabeh dibuwang nganggo resin, kaya struktur blok bangunan, gampang diganti, gampang dijaga, lan ngirit biaya;
(3) Prodhuk wis tliti dhuwur, trafo saiki bisa tekan tingkat 0.2S, lan bisa éling ukuran mbukak sudhut;
(4) Panggunaan bahan ndadekake prodhuk duwe stabilitas dinamis lan termal dhuwur;
(5) Bagian voltase bisa dilengkapi karo 220V tambahan nduwurke tumpukan kanggo nyedhiyani daya kanggo ngalih, etc.
Ketentuan Penggunaan
1. Suhu sekitar antara -45°C lan 40°C, lan suhu rata-rata saben dina ora ngluwihi 35°C;
2. Ketinggian ora ngluwihi 1000 meter (mangga nyedhiyakake ketinggian nalika digunakake ing wilayah sing dhuwur);
3. Kacepetan angin: ≤34m/s;
4. Kelembapan relatif: rata-rata saben dina ora ngluwihi 95%, lan rata-rata saben wulan ora ngluwihi 90%;