Trafo saiki LZZBJ9-10 minangka struktur pilar pengecoran vakum resin epoksi, sing ditrapake kanggo saluran listrik lan peralatan kanthi frekuensi 50HZ lan voltase dirating 10KV lan ngisor kanggo pangukuran saiki lan energi lan proteksi relay.
Karakteristik struktural
Trafo saiki LZZBJ9-10 kasusun saka resin epoksi, lan inti wesi digawe saka bahan magnetik sing berkualitas tinggi.1, Ing nduwurke tumpukan secondary lan inti wesi kabeh cast ing resin epoxy, lumahing prodhuk ora disemprot, karo jampel banget lan Kelembapan resistance, lan lumahing gampang kanggo ngresiki.Terminal stopkontak utama ana ing sisih ndhuwur awak casting, lan tandha terminal stopkontak yaiku P1 lan P2.Penggulungan sekunder pisanan yaiku tahap pangukuran, lan tandha terminal stopkontak yaiku 1S1 lan 1S2;Terminal stopkontak sekunder kapindho ditandhani tingkat proteksi, lan terminal stopkontak ditandhani karo 2S1 lan 2S2.Trafo disambungake ing polaritas suda.Ana bolt grounding lan papat bolongan dipasang ing dasar.
Nggambar
Suhu sekitar: -10ºC-+40ºC
Kelembapan relatif: Kelembapan rata-rata saben dina ora ngluwihi 95%.Kelembapan rata-rata sajrone sasi ora ngluwihi 90%.
Intensitas lindhu: ora luwih saka 8 derajat.
Tekanan rata-rata tekanan uap jenuh ing sedina ora ngluwihi 2.2kPa;tekanan rata-rata ing sasi ora ngluwihi
1.8Kpa;
Dhuwur: ≤1000m (kajaba syarat khusus)
Sampeyan kudu diinstal ing panggonan tanpa geni, bledosan, polusi serius, karat kimia lan getaran abot.