[Ringkesan pangembangan lan karakteristik pemutus sirkuit vakum]: Pemutus sirkuit vakum nuduhake pemutus sirkuit sing kontak ditutup lan dibukak ing vakum.Pemutus sirkuit vakum wiwitane ditliti dening Inggris lan Amerika Serikat, banjur dikembangake menyang Jepang, Jerman, tilas Uni Soviet lan negara liya.China wiwit nyinaoni teori pemutus sirkuit vakum wiwit taun 1959, lan kanthi resmi ngasilake macem-macem pemutus sirkuit vakum ing awal 1970-an.
Pemutus sirkuit vakum nuduhake pemutus sirkuit sing kontak ditutup lan dibukak ing vakum.
Pemutus sirkuit vakum wiwitane ditliti dening Inggris lan Amerika Serikat, banjur dikembangake menyang Jepang, Jerman, tilas Uni Soviet lan negara liya.China wiwit nyinaoni teori pemutus sirkuit vakum ing taun 1959, lan kanthi resmi ngasilake macem-macem jinis pemutus sirkuit vakum ing awal 1970-an.Inovasi terus-terusan lan perbaikan teknologi manufaktur kayata interrupter vakum, mekanisme operasi lan tingkat insulasi wis nggawe pemutus sirkuit vakum berkembang kanthi cepet, lan sawetara prestasi sing signifikan wis digawe ing riset kapasitas gedhe, miniaturisasi, intelijen lan linuwih.
Kanthi kaluwihan karakteristik pemadam busur sing apik, cocok kanggo operasi sing kerep, umur listrik sing dawa, keandalan operasi sing dhuwur, lan wektu bebas pangopènan sing dawa, pemutus sirkuit vakum wis akeh digunakake ing transformasi kothak daya kutha lan deso, industri kimia, metalurgi, railway. elektrifikasi, pertambangan lan industri liyane ing industri tenaga China.Produk kasebut saka sawetara jinis ZN1-ZN5 ing jaman kepungkur nganti puluhan model lan varietas saiki.Dirating saiki tekan 4000A, bejat saiki tekan 5OKA, malah 63kA, lan voltase tekan 35kV.
Pangembangan lan karakteristik pemutus sirkuit vakum bakal katon saka sawetara aspek utama, kalebu pangembangan interrupter vakum, pangembangan mekanisme operasi lan pangembangan struktur insulasi.
Pangembangan lan karakteristik interrupters vakum
2.1Pangembangan interrupters vakum
Gagasan nggunakake medium vakum kanggo mateni busur kasebut diterusake ing pungkasan abad kaping 19, lan interrupter vakum paling wiwitan digawe ing taun 1920-an.Nanging, amarga watesan teknologi vakum, bahan lan tingkat teknis liyane, ora praktis ing wektu kasebut.Wiwit taun 1950-an, kanthi pangembangan teknologi anyar, akeh masalah ing produksi interrupters vakum wis ditanggulangi, lan switch vakum wis mboko sithik tekan tingkat praktis.Ing pertengahan taun 1950-an, General Electric Company saka Amerika Serikat mrodhuksi batch pemutus sirkuit vakum kanthi arus putus 12KA.Sabanjure, ing pungkasan taun 1950-an, amarga pangembangan interrupter vakum kanthi kontak medan magnet transversal, arus pemutus sing dirating diunggahake dadi 3OKA.Sawisé taun 1970-an, Toshiba Electric Company saka Jepang kasil ngembangake interrupter vakum kanthi kontak medan magnet longitudinal, sing nambah arus putus sing dirating dadi luwih saka 5OKA.Saiki, pemutus sirkuit vakum wis akeh digunakake ing sistem distribusi daya 1KV lan 35kV, lan arus pemutus sing dirating bisa tekan 5OKA-100KAo.Sawetara negara uga ngasilake interrupter vakum 72kV / 84kV, nanging jumlahe sithik.DC generator voltase dhuwur
Ing taun-taun pungkasan, produksi pemutus sirkuit vakum ing China uga berkembang kanthi cepet.Saiki, teknologi interrupters vakum domestik padha karo produk manca.Ana interrupter vakum nggunakake teknologi medan magnet vertikal lan horisontal lan teknologi kontak kontak kontak tengah.Kontak sing digawe saka bahan paduan Cu Cr wis kasil medhot interrupters vakum 5OKA lan 63kAo ing China, sing wis tekan tingkat sing luwih dhuwur.Pemutus sirkuit vakum bisa nggunakake interrupters vakum domestik.
2.2Karakteristik interrupter vakum
Ruang pemadam busur vakum minangka komponen utama pemutus sirkuit vakum.Iki didhukung lan disegel dening kaca utawa keramik.Ana kontak dinamis lan statis lan tutup pelindung ing njero.Ana tekanan negatif ing kamar.Gelar vakum yaiku 133 × 10 Nine 133 × LOJPa, kanggo njamin kinerja pemadam busur lan tingkat insulasi nalika pecah.Nalika tingkat vakum sudo, kinerja bejat bakal suda Ngartekno.Mulane, ruang pemadam busur vakum ora kena pengaruh saka pasukan njaba, lan ora kena digebug utawa ditapuk nganggo tangan.Ora bakal ditekan nalika obah lan pangopènan.Dilarang nglebokake apa wae ing pemutus sirkuit vakum kanggo nyegah ruangan pemadam busar vakum rusak nalika tiba.Sadurunge pangiriman, pemutus sirkuit vakum bakal ngalami pemeriksaan paralelisme sing ketat lan perakitan.Sajrone pangopènan, kabeh bolt saka kamar pemadam busur kudu diikat kanggo njamin stres seragam.
Pemutus sirkuit vakum interrupts saiki lan extinguishes busur ing vakum arc extinguishing chamber.Nanging, pemutus sirkuit vakum dhewe ora duwe piranti kanggo ngawasi kanthi kualitatif lan kuantitatif karakteristik gelar vakum, mula kesalahan pengurangan derajat vakum minangka kesalahan sing didhelikake.Ing wektu sing padha, abang jurusan vakum bakal akeh mengaruhi kemampuan mbobol sirkuit vakum kang kanggo Cut mati liwat-saiki, lan mimpin menyang Kurangé populasi cetha ing gesang layanan saka mbobol sirkuit, kang bakal mimpin kanggo bledosan ngalih nalika serius.
Kanggo nyimpulake, masalah utama saka interrupter vakum yaiku tingkat vakum dikurangi.Alasan utama kanggo ngurangi vakum kaya ing ngisor iki.
(1) Pemutus sirkuit vakum minangka komponen sing alus.Sawise ninggalake pabrik, pabrik tabung elektronik bisa bocor kaca utawa segel keramik sawise nabrak transportasi, kejut instalasi, tabrakan ora sengaja, lsp.
(2) Ana masalah ing materi utawa proses manufaktur saka interrupter vakum, lan titik bocor katon sawise sawetara operasi.
(3) Kanggo pemisah sirkuit vakum jinis pamisah, kayata mekanisme operasi elektromagnetik, nalika operasi, amarga jarak gedhe saka hubungan operasi, langsung mengaruhi sinkronisasi, mumbul, overtravel lan karakteristik saklar liyane kanggo nyepetake pengurangan derajat vakum.DC generator voltase dhuwur
Cara perawatan kanggo nyuda tingkat vakum interrupter vakum:
Kerep mirsani interrupter vakum, lan ajeg nggunakake tester vakum ngalih vakum kanggo ngukur jurusan vakum saka interrupter vakum, supaya minangka kanggo mesthekake yen jurusan vakum saka interrupter vakum ing sawetara kasebut;Nalika tingkat vakum suda, interrupter vakum kudu diganti, lan tes karakteristik kayata stroke, sinkronisasi lan mumbul kudu ditindakake kanthi apik.
3. Pangembangan mekanisme operasi
Mekanisme operasi minangka salah sawijining aspek penting kanggo ngevaluasi kinerja pemutus sirkuit vakum.Alesan utama sing mengaruhi linuwih pemutus sirkuit vakum yaiku karakteristik mekanik mekanisme operasi.Miturut pangembangan mekanisme operasi, bisa dipérang dadi kategori ing ngisor iki.DC generator voltase dhuwur
3.1Mekanisme operasi manual
Mekanisme operasi gumantung ing nutup langsung disebut mekanisme operasi manual, kang utamané dipigunakaké kanggo operate pemutus sirkuit karo tingkat voltase kurang lan dirating kurang saiki bejat.Mekanisme manual wis arang digunakake ing departemen daya njaba kajaba perusahaan industri lan pertambangan.Mekanisme operasi manual prasaja ing struktur, ora mbutuhake peralatan tambahan sing rumit lan duwe kerugian sing ora bisa ditutup kanthi otomatis lan mung bisa dioperasikake sacara lokal, sing ora cukup aman.Mulane, mekanisme operasi manual wis meh diganti dening mekanisme operasi spring karo panyimpenan energi manual.
3.2Mekanisme operasi elektromagnetik
Mekanisme operasi sing ditutup dening gaya elektromagnetik diarani mekanisme operasi elektromagnetik d.Mekanisme CD17 dikembangake kanthi koordinasi karo produk domestik ZN28-12.Ing struktur, uga disusun ing ngarep lan ing mburi interrupter vakum.
Keuntungan saka mekanisme operasi elektromagnetik yaiku mekanisme sing gampang, operasi sing dipercaya lan biaya manufaktur sing murah.Kerugian yaiku daya sing dikonsumsi dening kumparan nutup gedhe banget, lan kudu disiapake [Ringkesan pangembangan lan karakteristik pemutus sirkuit vakum]: Pemutus sirkuit vakum nuduhake pemutus sirkuit sing kontak ditutup lan dibukak. ing vakum.Pemutus sirkuit vakum wiwitane ditliti dening Inggris lan Amerika Serikat, banjur dikembangake menyang Jepang, Jerman, tilas Uni Soviet lan negara liya.China wiwit nyinaoni teori pemutus sirkuit vakum wiwit taun 1959, lan kanthi resmi ngasilake macem-macem pemutus sirkuit vakum ing awal 1970-an.
Baterei larang, arus nutup gedhe, struktur gedhe, wektu operasi sing dawa, lan pangsa pasar suda.
3.3Mekanisme operasi spring DC generator tegangan dhuwur
Mekanisme operasi spring nggunakake spring energi sing disimpen minangka daya kanggo nggawe ngalih éling tumindak nutup.Bisa didorong dening tenaga kerja utawa motor AC lan DC daya cilik, saengga daya nutup ora kena pengaruh faktor eksternal (kayata voltase sumber daya, tekanan udara sumber udara, tekanan hidrolik sumber tekanan hidrolik), sing ora mung bisa ditindakake. entuk kacepetan nutup dhuwur, nanging uga éling cepet otomatis operasi nutup bola;Kajaba iku, dibandhingake karo mekanisme operasi elektromagnetik, mekanisme operasi spring duwe biaya murah lan rega murah.Iki minangka mekanisme operasi sing paling umum digunakake ing pemutus sirkuit vakum, lan manufaktur uga luwih akeh, sing terus saya tambah.Mekanisme CT17 lan CT19 khas, lan ZN28-17, VS1 lan VGl digunakake.
Umumé, mekanisme operasi spring wis atusan bagean, lan mekanisme transmisi relatif Komplek, karo tingkat Gagal dhuwur, akeh bagean obah lan syarat proses Manufaktur dhuwur.Kajaba iku, struktur mekanisme operasi spring punika Komplek, lan ana akeh lumahing gesekan ngusapake, lan paling mau ing bagean tombol.Sajrone operasi jangka panjang, nyandhang lan karat saka bagean kasebut, uga mundhut lan ngobati pelumas, bakal nyebabake kesalahan operasional.Utamane ana kekurangan ing ngisor iki.
(1) Pemutus sirkuit ora gelem operate, yaiku, ngirim sinyal operasi menyang pemutus sirkuit tanpa nutup utawa mbukak.
(2) Ngalih ora bisa ditutup utawa pedhot sawise nutup.
(3) Yen ana kacilakan, tumindak proteksi relay lan pemutus sirkuit ora bisa dicopot.
(4) Burn metu kumparan nutup.
Analisa penyebab kegagalan mekanisme operasi:
Pemutus sirkuit nolak kanggo operate, sing bisa uga disebabake dening mundhut voltase utawa undervoltage voltase operasi, pedhot sirkuit operasi, pedhot saka kumparan nutup utawa kumparan bukaan, lan kontak miskin saka kontak switch tambahan. ing mekanisme.
Ngalih ora bisa ditutup utawa dibukak sawise nutup, sing bisa disebabake undervoltage saka sumber daya operasi, travel kontak gedhe banget saka kontak obah saka mbobol sirkuit, pedhot saka kontak interlocking saka saklar tambahan, lan jumlah cilik saka sambungan antarane setengah poros mekanisme operasi lan pawl;
Sajrone kacilakan, tumindak proteksi relay lan pemutus sirkuit ora bisa dicopot.Bisa uga ana prakara manca ing inti wesi mbukak sing nyegah inti wesi saka tumindak flexibly, bukaan tripping setengah poros ora bisa muter flexibly, lan sirkuit operasi bukaan iki pedhot.
Alasan kanggo ngobong kumparan nutup yaiku: kontaktor DC ora bisa dicopot sawise nutup, saklar tambahan ora nguripake posisi bukaan sawise nutup, lan saklar tambahan ngeculake.
3.4Mekanisme magnet permanen
Mekanisme magnet permanen nggunakake prinsip kerja anyar kanggo nggabungake mekanisme elektromagnetik kanthi magnet permanen kanthi organik, ngindhari faktor-faktor saleh sing disebabake dening tripping mekanik ing posisi nutup lan mbukak lan sistem ngunci.Daya tahan sing diasilake dening magnet permanen bisa njaga pemutus sirkuit vakum ing posisi nutup lan mbukak nalika ana energi mekanik sing dibutuhake.Iki dilengkapi sistem kontrol kanggo mujudake kabeh fungsi sing dibutuhake dening pemutus sirkuit vakum.Utamane bisa dipérang dadi rong jinis: aktuator magnet permanen monostable lan aktuator magnet permanen bistable.Prinsip kerja aktuator magnet permanen bistable yaiku bukaan lan penutupan aktuator gumantung saka gaya magnet permanen;Prinsip kerja mekanisme operasi magnet permanen monostable yaiku mbukak kanthi cepet kanthi bantuan spring panyimpenan energi lan njaga posisi bukaan.Mung nutup bisa njaga gaya magnet permanen.Produk utama Trede Electric yaiku aktuator magnet permanen monostable, lan perusahaan domestik utamane ngembangake aktuator magnet permanen bistable.
Struktur aktuator magnet permanen bistable beda-beda, nanging mung ana rong jinis prinsip: jinis kumparan ganda (jinis simetris) lan jinis kumparan siji (jinis asimetris).Loro struktur kasebut kanthi ringkes diterangake ing ngisor iki.
(1) Mekanisme magnet permanen kumparan kaping pindho
Mekanisme sembrani permanen pindho kumparan ditondoi dening: nggunakake sembrani permanen kanggo njaga vakum mbobol sirkuit ing mbukak lan nutup posisi watesan mungguh, nggunakake coil eksitasi kanggo push inti wesi saka mekanisme saka posisi mbukak kanggo posisi nutup, lan nggunakake coil eksitasi liyane kanggo push inti wesi saka mekanisme saka posisi nutup kanggo posisi mbukak.Contone, mekanisme switch VMl ABB nganggo struktur iki.
(2) Mekanisme magnet permanen kumparan tunggal
Mekanisme magnet permanen kumparan siji uga nggunakake magnet permanen kanggo njaga pemutus sirkuit vakum ing posisi watesan mbukak lan nutup, nanging siji kumparan sing nyenengake digunakake kanggo mbukak lan nutup.Ana uga rong kumparan eksitasi kanggo mbukak lan nutup, nanging loro kumparan ana ing sisih sing padha, lan arah aliran kumparan paralel ngelawan.Prinsipe padha karo mekanisme magnet permanen kumparan tunggal.Energi nutup utamané asalé saka kumparan eksitasi, lan energi bukaan utamané asalé saka spring mbukak.Contone, pemutus sirkuit vakum dipasang ing kolom GVR sing diluncurake dening Whipp&Bourne Company ing Inggris nggunakake mekanisme iki.
Miturut karakteristik ing ndhuwur mekanisme magnet permanen, kaluwihan lan cacat bisa diringkes.Kaluwihan yaiku struktur kasebut relatif prasaja, dibandhingake karo mekanisme musim semi, komponene dikurangi kira-kira 60%;Kanthi komponen sing luwih sithik, tingkat kegagalan uga bakal suda, saengga linuwih dhuwur;umur layanan dawa saka mekanisme;Ukuran cilik lan bobot entheng.Kerugian kasebut yaiku babagan ciri-ciri bukaan, amarga inti wesi sing obah melu gerakan bukaan, inersia gerakan sistem obah mundhak sacara signifikan nalika mbukak, sing ora apik banget kanggo ningkatake kacepetan bukaan kaku;Amarga daya operasi dhuwur, iku diwatesi dening kapasitas kapasitor.
4. Pangembangan struktur insulasi
Miturut statistik lan analisis jinis kacilakan ing operasi pemutus sirkuit voltase dhuwur ing sistem tenaga nasional adhedhasar data sajarah sing cocog, kegagalan mbukak akun 22,67%;Penolakan kanggo kerja sama nyumbang 6,48%;Kacilakan pecah lan nggawe 9,07%;Kacilakan insulasi nyebabake 35,47%;Kacilakan misoperation nyebabake 7,02%;Kacilakan penutupan kali nyebabake 7,95%;Kacilakan eksternal lan kacilakan liyane nyebabake 11.439 reged, ing antarane kacilakan insulasi lan kacilakan penolakan pemisahan sing paling penting, kira-kira 60% saka kabeh kacilakan.Mulane, struktur insulasi uga minangka titik kunci pemutus sirkuit vakum.Miturut owah-owahan lan pangembangan insulasi kolom fase, bisa dipérang dadi telung generasi: insulasi udara, insulasi komposit, lan insulasi kutub sing ditutup.