Test “es-da güc və ölçü transformatorları və avtotrasformatorlarının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi” kursu
Yüklə 133.66 Kb.
ölçüsü 133.66 Kb.
“ES-da güc və ölçü transformatorları və avtotrasformatorlarının texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi” kursu
Aşağıdakı ifadələrdən hansı transformatorun transformasiya əmsalının ifadəsidir?
(1. n = U1 / U2 ; 2. n = E1 / E2 ; 3. n = 2 / 1 ; 4. n = İ2 / İ1 )
U – gərginlik; E – EHQ; – sarğılar sayı; İ - cərəyan
İstismar prosesində transformasiya əmsalını hansı üsulla təyin etmək məsləhət görülür?
iki voltmetr üsulunun köməyi ilə +\
iki ampermetr üsulunun köməyi ilə
iki vattmetr üsulunun köməyi ilə
iki megaommetr üsulunun köməyi ilə
iki sayğac üsulunun köməyi ilə
Parçalanmış üç alçaq gərginlik dolaqlı birfazlı transformator üçün ölçmə sxemi hansı şəkildə göstərilmişdir?
Aşağıdakı şəkillərdən hansında birfazlı ikidolaqlı transformatorun transformasiya əmsalının təyini üçün ölçü sxemi (1/1-0) göstərilmişdir?
Aşağıdakı şəkillərdən üçdolaqlı transformatorun transformasiya əmsalının təyini üçün ölçü sxemi (1 avto/1-0-0 birləşmə qrupu) göstərilmişdir?
Ulduz/üçbucaq – 11 birləşmə qruplu üçfazlı ikidolaqlı transformatorun birfazalı təsirlənmə ilə ölçülən xətt transformasiya əmsalı necə təyin olunur?
K t,F – faza transformasiya əmsalıdır
2 K t,F
1/2 K t,F
K t,F
Neytralı çıxarılmış ulduz/ulduz -0 birləşmə qruplu üçfazlı ikidolaqlı transformatorun birfazalı təsirlənmə ilə ölçülən xətt transformasiya əmsalı necə təyin olunur?
K t,F – faza t ransformasiya əmsalıdır
3 K t,F
Üçfazlı üçdolaqlı transformatorun birfazlı təsirlənmədə transformasiya əmsalının təyini üçün ölçü sxemi (Yn /Yd/D-0-11 birləşmə qrupu) hansı şəkildə göstərilmişdir?
İstismar şəraitində dolaqların birləşmə qruplarının və qütblülüyünün yoxlanması hansı üsulla yerinə yetirilir?
Sabit cərəyan üsulu vasitəsilə
İkiqat körpü üsulu vasitəsilə
Birqat körpü üsulu vasitəsilə
«Gərginlik düşküsi» üsulu ilə
İki voltmetr üsulu ilə
. İstismar şəraitində dolaqların birləşmə qruplarının və qütblülüyünün yoxlanması hansı cihazla yerinə yetirilir?
qalvanometr
B irfazlı transformatorun dolağının qütblülüyünün təyini sxemi hansı şəkildə düzgün göstərilib?
Birfazlı transformatorun qütblülüyünü yoxlamaq üçün
YG dolağına qısa müddət ərzində sabit cərəyan verilir, AG dolağına isə qalvanometr qoşulur
YG dolağına qısa müddət ərzində dəyişən cərəyan verilir, AG dolağına isə voltmetr qoşulur
AG dolağına qısa müddət ərzində dəyişən cərəyan verilir, YG dolağına isə voltmetr qoşulur
AG dolağına qısa müddət ərzində dəyişən cərəyan verilir, YG dolağına isə galvanometr qoşulur
YG dolağına qısa müddət ərzində dəyişən cərəyan verilir, AG dolağına isə ampermetr qoşulur
Üçfazlı ikidolaqlı transformatorun birləşmə qrupunun yoxlanması üçün sabit cərəyan mənbəyi YG dolağının A-B, B-C, A-C çıxışlarına ardıcıl olaraq birləşdirilir və a-b, b-c, a-c fazalarında qalvanometrin əqrəbinin meyilliyini yoxlamaqla
2 ölçmə aparılır
3 ölçmə aparılır
6 ölçmə aparılır
9 ölçmə aparılır
1 ölçmə aparılır
Y/Y-0 üçdolaqlı transformatorun birləşmə qrupunun təyini sxeminin səhv olduğu şəkil hansıdır?
Y /Δ -11 üçdolaqlı transformatorun birləşmə qrupunun təyini sxeminin səhv olduğu şəkli göstərin.
İstismar şəraitində transformator dolağının sabit cərəyan müqavimətini ölçmək nə üçün lazımdır?
ancaq dolaq naqillərində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün
ancaq qaynaq birləşmələrində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün
ancaq kontakt birləşmələrində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün
ancaq çevirgəc qurğularında qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün
yuxarıdakı halların hər birində
Sabit cərəyan müqavimətinin ölçülməsi üçün hansı üsuldan istifadə etməyə icazə verilir?
gərginlik düşküsü üsulu və körpü üsulu
ancaq gərginlik düşküsü üsulu
ancaq körpü üsulu
körpü üsulu və iki voltmetr üsulu
iki vattmetr üsulu
Hansı halda işləməyən transformatorda dolaqların temperaturu kimi yağın üst qatının temperaturu qəbul edilir
Qızma təhlükəsi olmayan və 20 s-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda
Qızma təhlükəsi olmayan və 60 s-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda
Qızma təhlükəsi olmayan və 120 s-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda
Qızma təhlükəsi olmayan və 180 s-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda
Qızma təhlükəsi olmayan və 5 dəq-dən çox müddətdə işləməyən transformatorda
Transformator dolağının temperaturunu dolağın müqavimətini ölçməklə düsturdunan təyin etdikdə T – nin qiyməti nə qədərdir?
T=00S
T=2730S
T=2350S
T=370S
«Gərginlik düşküsi» üsulu ilə ölçmənin üstünlüyü nədən ibarətdir?
(1 - sadəliyi; 2- istənilən qiymətdə müqavimətin təyini üçün yararlıdır; 3 - ölçmə nəticələri kifayət qədər dəqiqdir)
«Gərginlik düşküsi» üsulu ilə ölçmə hansı qanuna əsaslanır?
Coul-Lens
«Gərginlik düşküsi» üsulu ilə ölçmədə ölçü cihazlarının dəqiqlik sinfi nə qədər olmalıdır?
0,1-dən az olmamalıdır
0,2-dən az olmamalıdır
0,3-dən az olmamalıdır
0,4-dən az olmamalıdır
0,5-dən az olmamalıdır
«Gərginlik düşküsi» üsulu ilə ölçmədə Gərginlik və cərəyanın ölçülməsinin Qərarlaşmış qiymət kimi cərəyanın hansı qiyməti qəbul edilir?
ampermetrin əqrəbinin 1 dəqiqə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi
ampermetrin əqrəbinin 10 dəqiqə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi
ampermetrin əqrəbinin 5 dəqiqə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi
ampermetrin əqrəbinin 10 saniyə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi
ampermetrin əqrəbinin 1 saniyə ərzində öz vəziyyətini dəyişmədiyi
İkiqat sabit cərəyan körpüsü hansı halda tətbiq edilir?
110-4Om-dan az
5 Om-dan az
10 Om-dan az
100 Om-dan az
1000 Om-dan az
İkiqat körpünün prinsipial sxemində ölçüləcək müqaviməti göstərin
Körpü üsulu ilə dolaqların sabit cərəyan müqavimətini ölçərkən hansı cihazlar tətbiq olunur?
0,1-dən yuxarı dəqiqlik sinfli
0,2-dən yuxarı dəqiqlik sinfli
0,3-dən yuxarı dəqiqlik sinfli
0,5-dən yuxarı dəqiqlik sinfli
0,4-dən yuxarı dəqiqlik sinfli
Birqat körpülər hansı halda tətbiq edilir?
0.1 və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün
0.2 və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün
0.01 və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün
0.001 və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün
1Om və böyük müqavimətlərin ölçülməsi üçün +
Yüksüz işləmə itkisinin ölçülmüş qiymətinin zavod qiymətindən nə qədər fərqlənməsinə yol verilir?
<= 10 %; +
< = 15 %;
> 15 %;
Yüksüz işləmə jərəyanı nəyi xarakterizə edir?
poladdakı aktiv və reaktiv itkiləri;
mis itkiləri;
yalnız aktiv itkiləri;
yalnız reaktiv itkiləri;
qısaqapanma cərəyanını.
Yüksüz işləmə itkiləri nədən yaranır?
(1 – polad itkilərdən, 2 – istilik itkilərdən, 3 – burulğan jərəyanlardan, 4- mis itkilərdən.)
İstismarda olan transformator üçün yüksüz işləmə itkisinin qiyməti hansı hədlərdə olmalıdır?
normalaşdırılmır;
Yüksüz işləmə itkisinin qiyməti hansı məqsədlə ölçülür?
(1 – sarğılararası qapanmaları təyin etmək üçün, 2 – nüvə elementlərində qapanmaları təyin etmək üçün, 3 – mis itkilərini qiymətləndirmək üçün.)
Yİ təcrübəsində istifadə olunan cihazların dəqiqlik sinfi nə qədər olmamalıdır.
0,1-dən az
0,2-dən az
0,3-dən az
0,4-dən az
0,5-dən az
Üç fazlı transformatorların fazalar üzrə təsirlənməsi zamanı neçə təcrübə aparılır?
Yeni transformator istismara daxil edilərkən 220-500 kV-luq transformatorlar üçün izolyasiya parametrləri hansı temperaturlarda ölçülə bilər?
t >= 100 S;
t >= 150S;
t >= 200S;
t >= 300 S;
t >= 350S.
İstismarda olan və ya yeni avadanlıqların daxil edilməsi zamanı transformatorların izolyasiyasının vəziyyətini qiymətləndirmək üçün hansı parametrlər ölçülür (1 - izolyasiya müqaviməti; 2 - dielektrik tangens itki bücağı; 3 – tutumlar; 4 – yüksüz işləmə itkiləri) ?
U >= 110 kV gərginlikli transformatorlar üçün izolyasiya müqavimətini ölçərkən hansı meqaommetrlərdən istifadə edilir?
1000V, 2000V;
2500V;
2000V;
İzolyasiya sahələri üzrə izolyasiya müqavimətlərinin ölçülmə sxemləri hansı şəkildə səhv verilib?
Güc transformatorlarının dielektrik itki bucağının tangensinin və tutumunun ölçülməsi hansı şəraitdə aparılır?
qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 25%-dən 60%-ə bərabər
qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 5%-dən 10%-ə bərabər
qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 15%-dən 20%-ə bərabər
qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 25%-dən 30%-ə bərabər
qiyməti 50 Hz tezlikli sınaq gərginliyinin 2,5%-dən 6%-ə bərabər
Dielektrik tangens itki bucağı ölçülərkən çənin izolyasiyasının müqaviməti, dəyişən cərəyan körpü sxeminin ölçü qolunun maksimal müqavimətindən neçə dəfə çox olmalıdır.
on dəfə
üç dəfə
dörd dəfə
Dəyişən cərəyan körpüsü sınağı aparılan transformatordan hansı məsafədə yerləşdirilməlidir?
HOM-6 gərginlik transformatoru hansı gərginlikli avadanlıqlar üçün istifadə olunur?
6 kV-a qədər
35 kV-a qədər
110 kV-a qədər
220 kV-a qədər
330 kV-a qədər
Tutumun və tgd-ninölçülməsi üçün sınaq qurğusunun sxemində faza tənzimləyicisi hansıdır?
Transformatorun izolyasiya müqavimətlərinin ölçülmüş qiymətlərinin onların baza qiymətlərinin ölçüldüyü temperatura gətirilməsı düsturu hansıdır?
Rgət = Rö - K
Rgə t= Rö + K
Rgət = Rö / K
Rgət = 2Rö K
Rgət = Rö K
Transformatorun -nin ölçülmüş qiymətlərinin onların baza qiymətlərinin ölçüldüyü temperatura gətirilməsı düsturu hansıdır?
tggət = tgö+K1
tggət = tgö-K1
tggət = tgö/K1
tggət = tgöK1
tggət = 2tgöK1
Tam qısaqapanma müqaviməti -hansı məqsədlə təyin olunur?
qısaqapanmalar zamanı dolağın izolyasiyasının zədələnmələrinin müəyyən olunması məqsədi ilə
sarğılararası qapanmaları təyin etmək üçün
nüvə elementlərində qapanmaları təyin etmək üçün
mis itkilərini qiymətləndirmək üçün
kontakt birləşmələrində qüsurların yaranmasını təyin etmək üçün
mümkün deformasiyaların müəyyən olunması məqsədi ilə
Qısaqapanma gərginliyi və cərəyanı necə təyin olunur?
380, 220 V-da aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı
6, 10 kV-da aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı
35 kV-da aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı
110 kV-da aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı
330 kV və daha yüksək gərginlikdə aparılan qısaqapanma təcrübəsi zamanı
Transformatorun - faz müqavimətinin qiyməti hansı düsturun köməyi ilə təyin olunur?
Birfazlı ikidolaqlı transformatorun qısa qapanma müqavimətinin təyin edilməsi sxemində ampermetr hansıdır?
Birfazlı ikidolaqlı transformatorun qısa qapanma müqavimətinin təyin edilməsi sxemində voltmetr hansıdır?
Üçfazlı transformatorların qısa qapanma müqavimətinin təyin edilməsi sxemində ampermetr hansı halda düz qoşulmayıb?
Üçfazlı transformatorların qısa qapanma müqavimətinin təyin edilməsi sxemində voltmetr hansı halda düz qoşulmayıb?
1. Yeni transformatorlar istismara daxil edilən zaman YAT-nin sınağına aşağıdakılardan hansılar aid deyil?
1 - kontakt sıxılmasının ölçülməsi; 2 - burucu momentin təyini; 3 - cərəyan məhdudlaşdırıcısı rezistor və reaktorların müqavimətlərinin ölçülməsi; 4 - tutumun təyini; yüksüz işləmə cərəyanının təyini
Çevirgəc quğusu və onun elementlərinə nəzarətlə əlaqədar ölçmələr üçün hansı cıhazlardan istifadə olunur?
mikroommetrlər və kontaktomerlər
Çevirgəc qurğusunun düzgün yığılması zamanı sabit cərəyan müqavimətinin ən böyük qiyməti onun hansı vəziyyətində yaranır?
Şəkildə sabit cərəyan müqavimətlərinin ölçülməsı üçün hansı üsul təsvir edilmişdir?
Kontakt sıxımı dinamometr vasitəsilə hansı xəta ilə təyin olunur?
0,5%-dən çox olmayan
5%-dən çox olmayan
10%-dən çox olmayan
15%-dən çox olmayan
20%-dən çox olmayan
Burucu momentin təyini üçün qüvvəni hansı dinamometrlə ölçmək məsləhət görülür?
Xətası 0.1%-i aşmayan
Xətası 1%-i aşmayan
Xətası 2%-i aşmayan
Xətası 3%-i aşmayan
Xətası 5%-i aşmayan
Dairəvi diaqramı çıxararkən hərəkətsiz limbanın hər bölgüsü nə qədərdir?
Dairəvi diaqramı çıxararkən hərəkətsiz limbanın şkalası nə qədərdir?
0 – 600 şkalaya malikdir
PHT-13, PHT-18 çevirgəc qurğularının əvvəlcə hansı kontaktları üçün dairəvi diaqram çıxarılır?
sağ (k1-11 kontaktı)
sağ (k1-21 kontaktı)
sağ (k1-31 kontaktı)
sağ (k1-41 kontaktı)
sağ (k1-51 kontaktı)
PHT-13, PHT-18 çevirgəc qurğularının hansı sol kontaktları üçün dairəvi diaqram çıxarılır?
k2-12 kontaktı
k2-22 kontaktı
k2-32 kontaktı
k2-52 kontaktı
k2-42 kontaktı
PHT-20 çevirgəc qurğusunun dairəvi diaqramı çıxarılanda ilkin vəziyyət olaraq çevirgəcin hansı vəziyyəti qəbul edilir?
PNOA-110/1000 çevirgəc qurğusunun kontaktoru və seçicinin bir açıb-qoşulması zamanı onların yedək valları nə qədər dönür?
PNOA-110/1000 çevirgəc qurğusunun kontaktoru və seçicinin bir açıb-qoşulması zamanı intiqalın çıxış valı nə qədər dönür?
Kontaktlarının işləmə ardıcıllığının yoxlanması üçün osilloqrafların alınması hansı gərginlikdə tətbiqi ilə yerinə yetirilir?
Transformatorlarda ölçmə və sınaq nəticələrinin rəsmi sənədləşdirilməsi nədən asılıdır (1 - transformatorun konstruktiv yerinə yetirilməsindən; 2 - onun gücündən; 3 - dəqiqlik sinfindən) ?
yalnız 1 və 3
Aşağıdakılardan hansı transformatorlarda ölçmə və sınaq nəticələrinin rəsmi sənədləşdirilməsində birinci qrup rekvizitlərə aid deyil?
enerji birlikləri;
enerji müəssisələri;
rayon elektrik şəbəkələri (zəruri hallarda);
obyekt (yarımstansiya: adI və ya nömrəsi);
transformatorun gücü
Aşağıdakılardan hansı transformatorlarda ölçmə və sınaq nəticələrinin rəsmi sənədləşdirilməsində üçüncü qrup rekvizitlərə aiddir?
Transformatorun, reaktorun pasport verilənləri
Ölçmə və yoxlama nəticələri
Sınaq zamanı istifadə olunan avadanlıqların, cihaz və alətlərin siyahısı
Transformatorun tipi
Aşağıdakılardan hansı transformatorlarda ölçmə və sınaq nəticələrinin rəsmi sənədləşdirilməsində dördüncü qrup rekvizitlərə aiddir?
Transformatorun sınağını həyata keçirən briqada neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?
ən azı iki
ən azı üç
ən azı dörd
Transformatorun sınağını həyata keçirən briqadanın tərkibi təhlikəsizlik texnikası üzrə hansı qrupara malik olmalıdır?
IV və III
Sabit cərəyandan istifadə etməklə sınaq işləri apararkən, hər ölçmədən sonra transformatorun dolağını qalıq yükün çıxarılması üçün torpaqladıqda boşalma müddəti nə qədər olmalıdır?
30 san-dən az olmamalıdır
1 dəqiqədən az olmamalıdır
3 dəqiqədən az olmamalıdır
2 dəqiqədən az olmamalıdır
5 dəqiqədən az olmamalıdır
Transformatorda şinləməni çıxarmazdan əvvəl hansı en kəsikli istifadə etməklə, dolaqların çıxışlarını torpaqlamaq lazımdır?
en kəsiyi 1 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən
en kəsiyi 2 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən
en kəsiyi 4 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən
en kəsiyi 8 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən
en kəsiyi 16 mm2-dan az olmayan elastik mis məftillərindən
Cərəyan transformatoru nə üçün istifadə olunur (1-Nəzarət-ölçü cihazlarının cərəyan dolaqlarının bəslənməsi üçün; 2 - rele mühafizəsinin cərəyan dolaqlarının bəslənməsi üçün; 3 - avtomatika qurğularının cərəyan dolaqlarının bəslənməsi üçün
CT-nin iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır?
Elektromaqnit induksiya qanununa
Nyuton qanunlarına
Coul-Lens qanununa
Enerjinin saxlanması qanununa
Cərəyan transformatorunun əvəz sxemi şəkildə hansıdır?
Cərəyan transformatorunun transformasiya əmsalı hansı düsturla hesablanır?
Cərəyan transformatorlarının cərəyan xatası faizlə hansı düsturla ifadə olunur?
Rele mühafizəsini qidalandıran CT-nin xatası hansı tələblərə cavab verməlidir?
transformasiya əmsalı üzrə xatası 10%-i, bucaq xatası isə 20%-i keçməməlidir
transformasiya əmsalı üzrə xatası 20%-i, bucaq xatası isə 14%-i keçməməlidir
transformasiya əmsalı üzrə xatası 10%-i, bucaq xatası isə 7%-i keçməməlidir
transformasiya əmsalı üzrə xatası 2%-i, bucaq xatası isə 5%-i keçməməlidir
transformasiya əmsalı üzrə xatası 1%-i, bucaq xatası isə 5%-i keçməməlidir
Sərhəd dəfəliyi nəyə deyilir?
Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 1%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə
Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 2%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə
Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 3%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə
Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 5%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə
Verilmiş ikinci yük zamanı tam xata 10%-i keçmədikdə CT-nin birinci tərəf cərəyanının nominal birinci tərəf cərəyanına nisbətinin ən böyük qiymətinə
Cərəyan transformatorlarının əsas izolyasiyasının müqaviməti hansı meqaommetrlə ölçülür?
500V-luq
1500V-luq
2500V-luq
100V-luq
1000V-luq
Aşağıdakılardan hansı cərəyan transformatorlarının sınaqlarının həcminə aid deyil?
İzolyasiya müqavimətlərinin ölçülməsi;
İzolyasiyanın itki bucağının ölçülməsi;
İzolyasiyanın 50Hs tezlikli yüksək gərginliklə sınağı;
Nüvənin maqnitlənmə xarakteristikasmm təyini;
farfor örtüyünün zədəli olub-olmamasının yoxlanması
Sınaq və ölçü işlərini apararkən cərəyan transformatorlarının izolyasiyasının temperaturu nə qədər olmalıdır?
+5°S-dən az olmamalıdır;
+10°S-dən az olmamalıdır;
+15°S-dən az olmamalıdır;
+20°S-dən az olmamalıdır;
+25°S-dən az olmamalıdır.
CT-nın əsas izolyasiyasının dielektrik itki bucağının tangensi (tgδ) nə ilə ölçülür?
megaommetr ilə
ampermetr və voltmetrlə
dəyişən cərəyan körpüləri vasitəsilə
termometr və psixrometrlə
ampermetr və megaommetr ilə
Cərəyan transformatorlarımn izolyasiyasının 50 Hs tezlikli yüksək gərginliklə sınaq sxemində sınaq transformatorunu göstərin.
İşçi gərginlik altında izolyasiyaya nəzarət hansı cərəyan transformatorları üçün həyata keçirilir?
6 - 10 kV gərginlikli
10 - 35 kV gərginlikli
35 - 110 kV gərginlikli
220 - 500 kV gərginlikli
500 kV və daha yüksək gərginlikli
İstismar prosesində hansı gərginlikli cərəyan transformatorlarıının transformator yağmın sınağının apanlmamasma yol verilir?
35 kV və aşağı gərginlikli
110 kV və aşağı gərginlikli
220 kV və aşağı gərginlikli
330 kV və aşağı gərginlikli
10 kV və aşağı gərginlikli
Mis dolaqlar üçün müqavimətin gətirilmiş qiyməti hesabatı hansı düsturla hesablanır?
Cərəyan transformatorunun qütblülüyünün təyin edilməsini izah edən sxemdə galvanometr hansıdır?
Aşağıdakılardan hansı rele mühafizəsində cərəyan transformatorlarının və relenin birləşmə sxemlərinə deyil?
tam ulduz birləşmə sxemi
natamam ulduz birləşmə sxemi
iki faz fərqinə qoşulmuş sxemi
cərəyan transformatorlarının üçbucaq, relenin isə xətti cərəyana qoşulmuş ulduz sxemi
cərəyan transformatorlarının üçbucaq, relenin isə faz cərəyana qoşulmuş natamam ulduz sxemi
Cərəyan transformatoru və relelərin tam ulduz birləşmə sxemlərinin normal rejimdə və üçfazlı qısaqapanma zamanı sıfır naqilində axan cərəyan nəyə bərabərdir?
Cərəyan transformatoru və relelərin natamam ulduz birləşmə sxemlərinin üçfazlı qısaqapanma zamanı sıfır naqilində axan cərəyan nəyə bərabərdir?
Tam uldıız birləşmə sxeminin mənfi cəhəti hansıdır (1 - sxemin mürəkkəb oması; 2 - sxemin bahalı oması; 3 - montajın mürəkkəbliyi)?
Aşağıdakılardan hansı doğru deyil?
Rele mühafizəsində 1 tazalı 2 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur
Rele mühafizəsində 2 fazalı 3 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur
Rele mühafizəsində 3 fazalı 2 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur
Rele mühafizəsində 3 fazalı 3 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur
Rele mühafizəsində 2 fazalı 2 dolaqlı gərginlik transformatorları istifadə olunur
Gərginlik transformatorlarının ulduz birləşmə sxemini necə almaq olar?
3 ədəd 1 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə
3 ədəd 3 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə
1 ədəd 3 fazalı və 2 ədəd 3 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə
2 ədəd 3 fazalı və 1 ədəd 3 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə
1 ədəd 3 fazalı və 2 ədəd 2 fazalı gərginlik transformatoru vasitəsilə
Rele mühafızəsində gərginlik transformatorlarının 2-ci tərəf dolaqlarının hansı birləşmə sxemləri mövcuddur (1- ulduz birləşmə sxemi; 2 - açıq üçbucaq birləşmə sxemi; 3 - sııfır ardıcıllıqlı gərginlik süzgəci vasitəsilə)
Gərginlik transforınatorlarınm yükünün hesablanması düsturu hansıdır?
Əgər rele və ya cihazın yalnız z müqaviməti məlumdursa sərfiyyat hansı düsturla hesanlanır?
Gərginlik itkisi gərginlik transformatorunun əsas dolaqlarına ardıcıl qoşulmuş kabellərdə gərginlik düşgüsü hansı düsturla təyin olunur:
Gərginlik transformatorlarının sınaq işlərinə başlamazdan qabaq yerinə yetrilməli işlərin siyahısına aşağıdakılardan hansı aid deyil?
farfor və tökmə izolyasiyasının bütövlüyünə baxış
yağının səviyyəsi nəzarət
yağ sızmasının olmamasına nəzarət
dolaqların çıxışlarının vəziyyətinə baxış
iqlim şəraitinə nəzarət
Gərginlik transformatorlarının sınaq və ölçülərinin transformatorun izolyasiyasının hansı temperaturunda aparılması məsləhət görülür?
5°S -dən az olmaması şəraitində
+ 5°S -dən az olmaması şəraitində
+15°S -dən az olmaması şəraitində
+ 0°S -dən az olmaması şəraitində
+ 2°S -dən az olmaması şəraitində
Aşağıdakı göstəricilərdən hansı elektromaqnit gərginlik transformatorlarının transformator yağının keyfıyyətini xarakterizə etmir?
Deşilmə gərginliyi,
Mexaniki qarışıqların olması,
Turşuluq ədədi,
Özlülüyü
Alışma temperaturu.
Hansı gərginlikli elektromaqnit gərginlik transformatorlarunda ayrı-ayrı pillələrdə sınaq aparmağa icazə verilir?
350 kV və daha yüksək gərginlikli
110 kV və daha yüksək gərginlikli
220 kV və daha yüksək gərginlikli
330 kV və daha yüksək gərginlikli
İzolyasiya müqaviməti temperaturdan necə asılıdır?
Temperatur 1°S artdıqda müqavimət təqribən 50% azalır və əksinə
Temperatur 5°S artdıqda müqavimət təqribən 50% azalır və əksinə
Temperatur 10°S artdıqda müqavimət təqribən 50% artır və əksinə
Temperatur 1°S artdıqda müqavimət təqribən 50% artır və əksinə
Temperatur 5°S artdıqda müqavimət təqribən 50% artır və əksinə
Gərginlik transformatorlarının izolyasiyasınm 50 Hs yüksək gərginliklə sınaq sxemində sınaq transformatorunu göstərin
Birfazlı gərginlik transformatorlarının qısa qapanma müqavimətlərinin təyini üçün hansı sxemdən istifadə etmək olar?