Caixes Atex Borns i Connexions Alumini IP66 · Atex Delvalle
Les caixes d'alumini Sèrie Terbox estan construïdes en aliatge d'alumini, pintades amb pintures en pols epoxi que contenen partícules d'acer inoxidable amb protecció electrostàtica i assecades en forn a 200 ° C.
Aquest tractament assegura una bona estabilitat als raigs UV ia la calor, garantint una protecció mecànica als cops i una excel·lent resistència, tant amb la presència de boira salina, com en els entorns humits i marins.
Les caixes d'Alumini Sèrie Terbox estan construïdes en aliatge d'alumini, pintades amb pintures en pols epoxi que contenen partícules d'acer inoxidable amb protecció electrostàtica i assecades en forn a 200 ° C. Aquest tractament assegura una bona estabilitat als raigs UV ia la calor, garantint una protecció mecànica als cops i una excel·lent resistència, tant amb la presència de boira salina, com en els entorns humits i marins.
Aquestes caixes s'instal·len normalment en les instal·lacions industrials amb perill d'explosió i incendi classificades com a zones 1, 2, 21 i 22 i s'utilitzen principalment amb la funció de derivació i / o distribució de cables cap a les sales de control per als senyals analògiques o digitals, comandament, control i senyalització d'aparellatge, tal com motors, bombes, etc, o lectura de les magnituds físiques com ara cabal, nivell, temperatura, pressió, ... Gràcies al gruix de les parets (7 mm) és apta per a la connexió directa a tubs i ràcords amb rosca cònica.
Cos i tapa: d'aliatge de aluminio.Resistencia Maxima als cops: IK10
Junta: de silicona resistent als àcids, als hidrocarburs ia l'alta temperatura, col·locada entre el cos i la tapa
Fixació: peus de fosa d'alumini per cargol M6
Cargols: acer inoxidable imperdible
Cargols de terra: acer inoxidable. Col·locats a l'interior i exterior del cos, amb sistema antirrotación
Resistència a la corrosió: l'estàndard de l'aliatge d'alumini, ha superat els assaigs previstos per les normes EN60068-2-30 (cicles de calor - humit) i EN60068-2-11 (assajos en boira salina)
Grau de protecció IP66
II 2GD Ex i IIC T6 / T5 Gb - Ex tb IIIC T85 ° C / T100 ° C Db IP66
II 2GD Ex i ia IIC T6 / T5 Gb - Ex tb ia IIIC T85 ° C / T100 ° C Db IP66
IP66Temperatura de treball (ambient): -40 ≤ Ta ≤ 40/55
CENELEC EN 60.079-0: 2012, EN 60.079-7: 2007, EN 60.079-11: 2012, EN 60.079-31: 2009, EN 60079: 1991 i la Directiva Europea 2014/34 / UE
Instal·lacions químiques i petroquímiques
instal·lacions onshore
instal·lacions offshore
Dipòsit de combustibles
instal·lacions navals
Models TBX (sèrie lleugera), amb parets de gruix prim. En el cos s'admeten només orificis passants no roscats.
Models TBXG (sèrie robusta), amb parets de gruix gruixut. En el cos s'admeten inclusivament orificis roscats