Фазови превключватели - Оборудване November
Осигуряването на стабилна работа на електрическото оборудване може да се извърши по различни начини. Сред тях се използва електронен фазов комутатор, чиято цена е значително по-ниска от тази на непрекъсваемите захранвания. Тези устройства имат различни изисквания, те могат да работят в едно- и трифазни мрежи. Фазовите превключватели са основни елементи в системите за архивиране на енергия.
Основни функции на превключвателя
Основната цел на електронните фазови превключватели е своевременното автоматично предаване на мощността от претоварена линия към по-свободна. Много често такава необходимост се свързва с падания на напрежението, при които устройствата и оборудването не могат да функционират нормално.
Повечето уреди, домакински уреди и други устройства имат отделни технически характеристики, които осигуряват нормалната им работа. Тези данни са посочени в паспортите или ръководствата за продукти. Първата показва стойностите на минималното и максималното напрежение, при които устройството може да работи нормално, а окабеляването няма да се срути при действието на товари.
От голямо значение е борбата срещу претоварването, така че всеки автоматичен фазов прекъсвач е конфигуриран точно за това. За да се гарантира правилната реакция на устройството, е необходимо да зададете правилно времето за отговор. Това означава, че индикаторите са определени така, че да изключват фалшива аларма.
Стандартните фазови превключватели позволяват регулирането на най-важните параметри. На първо място, минималните и максималните граници на напрежението са зададени. В този случай е необходимо да се премахне пресичането на стойностите на горната и долната област, което може да доведе до нестабилна работа на превключвателя. Препоръчва се да се определят границите на горната и долната граница не по окото, а в съответствие с инструкциите и техническите характеристики на оборудването.
Важна настройка е времето за връщане, при което превключвателят се опитва да се върне в първоначалното си положение, като премести контактите в родния източник на захранване. Това обаче ще бъде възможно само ако напрежението на линията се върне в нормалното си състояние. Друга настройка е времето за включване, когато е определен определен период от време, след което ключът трябва да направи опит да включи захранването след пълно отсъствие. Тоест, след като захранването се появи на поне една линия, резервният източник на захранване може да бъде изключен.
Съществуват и други настройки, които могат да се използват в различни комбинации. Всичко зависи от дизайна, предназначението и възможностите на конкретното устройство за превключване.
Принципът на работа на конвенционален превключвател е свързан с разпределението на контактите между съществуващите фази. Като правило се избира един главен контакт, към който е свързана основната фаза, осигуряваща захранване на оборудването. Той използва мощна медна тел, за да намали загубата на електроенергия.
За други линии от второстепенно значение може да се използва по-проста тънка алуминиева тел. В този случай резервната линия все още не се проваля и ще може да работи 1-2 часа. Такива вторични фази са свързани към втория и третия контакти на превключвателя.
Броят на контактите се определя от броя на фазите в индустриалната мрежа. Най-често се използват три фази с напрежение 380 волта между тях. Между фазите и наземното напрежение са 220 волта на всеки от тях. Това е такова напрежение, че всички апартаменти и къщи се захранват, а 380 V не се използват изобщо.
Ако главното фазово напрежение изчезне, след това с различни интервали от време, мощността се прехвърля на всеки вторичен контакт. При отсъствие на електричество във всичките три фази превключвателят извършва пълно изключване на мрежата. При такива ситуации се препоръчва да се създаде специален сигнал, с помощта на който се включва резервния генератор. За тази цел към резервния захранващ източник се подава отделна електрическа верига.
Във всеки превключвател е вградено устройство за гасене на искри, генерирани при задействане на контактите. Това ви позволява да увеличите значително живота на устройството.
Автоматични и ръчни превключватели
Както вече бе отбелязано, фазовият превключвател има настройки, които го връщат в първоначалното си състояние след определен период от време. Тази функция обаче не се предлага на всяко устройство. Например автоматичният трифазен фазов прекъсвач има свои специфични характеристики. На първо място, тя касае активното му използване в производствената сфера. Всъщност фазовият дисбаланс може да доведе до повреда на технологичното оборудване. Същите негативни последици са резултат от къси съединения, повреда на линията и пренапрежение на електрозахранването.
Трябва да се отбележи, че автоматичните превключватели не позволяват пълното изпълнение на маркираните задачи. Ето защо, производството често се използва пакет фаза превключвател ръчно трифазен, не изисква закупуване на скъпи сензори и други средства за контрол и управление. Например, ако прекъсването на захранването е известно предварително, достатъчно е просто да стартирате резервния генератор и да изчакате включването на главното захранване. Предварително фазов превключвател ръчно инсталиран на желаната линия. След възобновяването на електроснабдяването всички инсталации също се връщат на ръка на своето място.
Превключвателят за ръчен тип не позволява използването на други видове контроли. Работата се извършва главно от три позиции. Първите две позиции контролират фазите и неутралната позиция се използва, когато няма напрежение на изхода. В такива случаи ръчният трифазен фазов прекъсвач работи заедно с контакторите, които механично отстраняват едновременната работа на линиите. Тази мярка ви позволява да предотвратите възникването на различни претоварвания на някоя от фазите.
При по-усъвършенстваните ключове, всички функции се изпълняват буквално чрез натискане на един бутон. Тук превключването на електрическите вериги се осъществява по такъв начин, че прехвърлянето на фази настъпва върху специален сигнал. Видът на контрола на инструмента трябва да бъде посочен при покупката му. Една още по-сложна схема е електронният контрол, когато по-скоро сложна информация минава по линията и в двете посоки. В този случай ще ви е необходим съвместим контролер, който осигурява всички програмирани функции.
Често използваният ръчен фазов прекъсвач е най-евтиният вариант. Въпреки това, той не осигурява постоянен контрол върху състоянието на линиите без намеса на човек. По тази причина тези ключове се използват заедно с други устройства и релета. Те проследяват наличието на фазови изкривявания и определят пълното изчезване на напрежението. Тези допълнителни устройства могат да бъдат намерени под имената на превключвателя за обръщане, релето за фазово управление, превключвателя за обръщане и изместването.
Какво е фазов прекъсвач и къде се използва
Фазовият превключвател е устройство, което вместо основната фаза свързва всяка друга, в която напрежението е по-близо до нормалното, когато основното захранване е загубено или извън зададените граници. Ако все още не разбирате какво е това устройство, нека разгледаме по-отблизо.
От дефиницията следва, че входните клеми на фазовия превключвател получават трифазно захранване, а от него излиза един, чието качество е най-близко до нормата. Превключването се извършва при скокове, теглене или пълното изчезване на основния. Изборът на основната линия се извършва в зависимост от конкретния вариант. Следователно ограничаването - превключвателят на фазите трябва да работи в трифазна мрежа. Той може да се използва за генератора, но след това трябва да помислите как да оформите контролен импулс, за да го стартирате. Устройството може да бъде ръчно и автоматично.
Принципът на работа е да се търсят линии, докато се намери тази, която има оптималните параметри, като превключи релейната група от микроконтролера.
В допълнение към автоматичните фазови превключватели често се намират ръчни варианти. Ръчен превключвател е трипозиционен превключвател, наричан понякога "багер". В този случай се предлага продажба на 2-позиционен и 4-позиционен ключ, в зависимост от потребностите на потребителя.
Нискоенергийни механични модели на превключватели са необходими не за превключване на товара, а за превключване на линията, измерена с волтметър. Редът на превключването може да бъде различен, например 0-1-0-2-0-3, където 0 означава, че всички фази са изключени, а 1,2 и 3 са номерът на избраната линия. Мощните модели са удобни за използване за обръщане на двигателя или свързване на товара, можете да направите превключване под напрежение.
Бъдете внимателни, превключването на 3 позиции не е факт, че той ще превключи на три фази, може би неговата позиция е 1-0-2, т.е. Първата двойка контакти е затворена, изключена и втората двойка контакти. Прочетете документацията и проверете шаблона за превключване, ако няма документация - можете да го проверите с нормално набиране.
Как да изберем превключвател на фазите
Погледнахме как работи фазовият превключвател, сега нека открием какво да търсим при избора на автоматични модели. В допълнение към параметрите на захранването в PF добавете функции, които опростяват процеса на настройка и работа.
Първо и най-вече е актуално. За да може фазовият превключвател да се доближи до вашата система за захранване, основният критерий, който трябва да се разгледа при избора е допустимото напрежение. Не трябва да купувате устройство, чийто ток надвишава номиналния ток на входния автоматик. Въпреки че селективността на защитата трябва да осигури безопасен режим на работа, няма да е излишно да се привеждат в съответствие с допустимия ток и мощност.
Вторият параметър е способността да се коригира. На евтините ключове обикновено няма възможност за задаване на минимално и максимално напрежение в електрозахранващата мрежа, при която се извършва превключването, избор на приоритетна фаза. Минималният набор от настройки е настройката на минималното напрежение, на което устройствата могат да работят - максимумът. При по-модерни модели можете да регулирате времето, след което трябва да опитате да отидете на главната фаза и други настройки.
Третият параметър е методът на показване и показване. При по-прости модели има LED индикация, обикновено един светодиод на фаза и допълнителен индикатор "TROUBLE". Когато линията е нормална и товарът е свързан с нея, съответният светодиод свети, например в зелено, когато линията е нормална, но е в резерв - светодиодът мига, когато има проблеми с всички линии - индикаторът "TROUBLE" свети. При по-модерни модели е инсталиран седемсегментен индикатор или LCD дисплей. Целта на индикаторите е да покажат стойността на напрежението, настройките, включената и приоритетната фаза. Най-малко очевидният начин за показване - отделни светодиоди и най-очевидният - LCD дисплеят.
Четвъртият параметър е функционален. Най-простият PF има набор от предварително зададени параметри на мрежата, които са взети като норма и са склонни да се придържат към тях. Но всяко електрическо устройство изисква индивидуален подход към захранването, обикновено е 220 +/- 10% V, а в някои случаи толерансът може да бъде увеличен или обратно - намален. При по-модерни модели тези стойности се задават чрез завъртане на винтове или копчета в желаното положение, в зависимост от градуса. Най-функционални са моделите с дисплей и докосване. Не трябва да приемате, че колкото по-опростено - толкова по-лошо, често не трябва да плащате за функции, които не са полезни.
Ако силата на вашия превключвател не е достатъчна, за да отговори на вашите нужди, можете да решите този проблем по два начина:
Купете превключвател, предназначен за по-ток.
Инсталирайте електромеханичен превключвател, така че стартерната или контакторната бобина да е свързана към изходните клеми на фазовия превключвател. По този начин цялото натоварване ще падне върху контактите на захранването на последното.
Отново, преди да поръчате ключ, трябва да знаете, че са необходими 3 фази за работа. Резервните линии се вземат точно с допълнителни фази. Между фазите напрежението е 380 волта, то се нарича "линейно", а между фазата и нулата е 220 волта, то се нарича "фаза". Те са взаимосвързани, но в тази статия няма да се впускаме в основите на електротехниката. Основното нещо е да разберете, че за да се свържете с електрическата мрежа, трябва да имате трифазна мрежа, а именно 380 волта.
Както вече споменахме, това устройство се използва за свързване на резервна линия. Това работи само ако една от фазите на трансформатора е претоварена или изкривена. В случаите, когато се прилага "лошо" напрежение на входния трансформатор, е необходимо автоматично прехвърляне от друга линия, фазовият превключвател в тази ситуация няма да помогне.
Захранването на инсталации с непрекъснат режим на работа се извършва от фазовия превключвател. Предлагам да разгледаме обхвата в илюстративни примери.
апарати за поддържане на живота;
хладилници с лекарства в аптеките;
В производството и офисите:
оборудване за автоматизация;
оборудване за контрол и наблюдение, записващи сигнали;
комуникационно оборудване, фиксирани радиостанции, диспечерско оборудване;
газов котел;
система за сигурност;
интелигентна домашна система;
След закупуването може да имате затруднения при свързването на фазовия превключвател. Ако нямате опит с електричество, е по-добре да не се опитвате, тъй като ще трябва да работите с високо напрежение в трифазна мрежа - 380 волта. Освен това неправилното използване и свързване на такова оборудване може да доведе до късо съединение между фазите.
Фазовият превключвател е модулно устройство, което е инсталирано в екрана на предмета на релсите. Пред него е монтиран трифазен прекъсвач. След като монтирате първичния контур, отидете в уикенда. Но как да свържете вторичната верига зависи от модела на превключвателя. Електрическата схема трябва да бъде посочена в техническия паспорт или друга подобна документация и може да се различава от производителя до производителя.
Накрая препоръчваме да гледате видеоклипа, който описва по-подробно какво е фазов превключвател и как да го свържете в щита:
Фазов превключвател - бюджетен метод ще увеличи стабилността на електрозахранването, особено важно е, че може да е извън града във вилата, във ваканционно селище, където обикновено има прекъсвания на електроенергията. Говорихме за това как да се свързваме и къде да инсталираме, както и за всички параметри на такива устройства. Изборът на непрекъснато подаване остава ваше въз основа на нуждите и бюджета.
Захранващото напрежение не винаги отговаря на изискванията на потребителите. Ако тя скочи от 220 волта до 250 волта, може да повреди чувствителните електрически уреди. Като защита можете да използвате превключвател на фазите.
Различни видове фазови превключватели
Превключвателят осигурява избор на фаза, напрежението, на което съответства на зададените параметри. Самият той е свързан с трифазна мрежа, а на изхода една от фазите е свързана с товарите. Ако напрежението върху него е извън зададения обхват, превключвателят премества потребителите да работят от друга фаза.
Ръчни фазови превключватели
Целите на използването на устройствата са, както следва:
мрежово превключване;
стартиране и спиране на електродвигатели, включване на трансформатори и други устройства.
Основната цел на механичния превключвател е да се създаде непрекъснато захранване с еднофазно натоварване и да се защитят потребителите от пренапрежения в мрежата.
Фигурата по-долу показва диаграма на превключвателя на 3 позиции. Три фази са свързани към контакти (2), (4), (6) и товар към неподвижен контакт.
Схематичен изглед на 3-те позиции на превключвателя
Ръчните гърбични прекъсвачи се използват за превключване на вериги под напрежение до 380 V. Те се използват при включване и изключване на електрически уреди, както и за създаване на главни и контролни вериги. Устройствата са с малки размери, издържат на краткосрочно претоварване и имат висок капацитет на превключване. При избора на устройство е важно да се обърне внимание на номиналния ток.
При много проекти на ръчни превключватели има нулева позиция, в която електрическите вериги остават отворени. Това им позволява да бъдат използвани като ключове.
Електронни фазови превключватели
Електронното устройство е по-подходящо за защита на еднофазни потребители от пренапрежения на електрозахранването. Той автоматично превключва на друга линия, когато текущата линия не може да работи нормално. Оборудването служи за захранване на битови и промишлени товари.
Повечето типове автоматични устройства имат следните параметри за инсталиране:
Минимални и максимални граници на напрежение. Особено важно е горната граница, която трябва да бъде правилно настроена. Ако тя стане твърде ниска, ще започнат честите задействания. При високи стойности вътрешното окабеляване ще прегрее. Приоритетната фаза (L1) на превключващото устройство е избрана. Ако няма токове на напрежение, може да не настъпи преход към линията (L2) или (L3). Ако се осъществи такъв превключвател, устройството ще продължи да наблюдава линиите с приоритет и когато се възстанови необходимото ниво на напрежение, товарът ще се върне обратно. Ако горните и долните граници на напрежението се пресичат в обхвата на отклонения от 10-20 V, устройството ще работи нестабилно. Ето защо е важно да се направи правилен избор на инсталации.
Времето за връщане е интервалът, през който превключвателят трябва автоматично да провери състоянието на предишното захранване, за да се върне в първоначалното си състояние. Ако е нормално, възниква обратният преход. В противен случай следващата проверка ще се извърши след същия интервал от време. Изборът на време за връщане се извършва от потребителя въз основа на опита, нуждите и характеристиките на електрическата мрежа.
Времето за включване е пауза, след което устройството се опитва да включи захранването след натискане на напрежението във всички фази.
Ключове "APATOR" серия 4G
Руската фирма "APATOR" произвежда продукти за масова употреба и по поръчка. Широката гама от продукти ви позволява да изберете подходящ заместител на продукти от други производители.
Схемите на превключване включват следните опции:
наличието или отсъствието на нулевата позиция на превключвателя;
ускорено превключване;
многопозиционен превключвател с броя на полюсите от 1 до 8;
групови превключватели.
Позицията на гърбичния превключвател, както е показано на фигурата по-долу, осигурява затварянето на електрическата верига от горните подвижни контакти (3) и фиксираната (1). Проводниците са захванати с винтове (12).
Диаграма на превключващата структура на фирмата "APATOR" на базата на гърбичен механизъм
Когато гърбицата (2) се завърти на 90 ° обратно на часовниковата стрелка, горният прът (5) се издига под действието на пружините и отваря веригата. Дънният прът се върти заедно с движещите се контакти, затваряйки долната електрическа верига.
Гуменият механизъм има следните предимства:
надеждно превключване;
съпротивление на претоварване;
ниско съпротивление на затворени контакти;
високоскоростни затварящи и отварящи се контакти;
малки комутационни сили;
способността да се създават множество схеми за превключване чрез един и същ механизъм;
Устройството за превключване улеснява превключването на електрическите вериги без прекомерно натиск върху дръжката. Нейното изкуствено инхибиране също е непрактично.
APATOR произвежда специални превключватели, проектирани за номинален ток от 100 А. Високият товар се осигурява чрез дублиране на контактите. Устройствата могат да се използват като основни ключове.
Превключватели SOCOMEC SCP
Производител SOCOMEC SCP (със седалище във Франция) произвежда няколко типа устройства. Най-популярни са многопозиционните комутатори COMO C (главно три- и четириполюсни). Устройствата могат безопасно да включват и изключват товари от 25 A до 100 A (фигура A). Прекъсването на връзката е видимо.
Различни видове фазови превключватели от SOCOMEC SCP
Символ VM комутатор - многополюсен ръчен превключвател (фигура B) осигурява захранването на захранването от два източника. Номиналният ток е 65-125 А. Когато е изключен, остава видима разлика.
SIRCOVER M (фигура C) е ръчен превключвател с няколко полюса. Устройството осигурява изключване или включване на източниците на захранване към товара.
Фазов превключвател SPH-41
Устройството осигурява еднофазна потребителска връзка с трифазна четирижилна мрежа (производител LLC "Vector", Русия). Автоматичното устройство се монтира след измервателния уред, избира най-надеждната фаза от гледна точка на параметрите и свързва потребителя с него. След това се наблюдава напрежението. Изборът и инсталирането на горните и долните допустими граници се извършват предварително.
Фазово превключване в автоматичен режим
Превключвателят PEF-301 е изобразен на фигурата по-долу (производителят е OOO NPK "Електроенергетика"). Устройството е проектирано да доставя еднофазни битови и промишлени товари от трифазна мрежа. Устройството автоматично избира фазата с най-добрите параметри и свързва товара с него. Потребителите до 3,5 kW са свързани към мрежата чрез устройството (фигура А). Приоритетът е фаза L1. Когато стойността на напрежението надвиши прага на отговор, PEF-301 превключва потребителя в друга фаза, използвайки контактите (7-8), (9-10), (11-12) на изхода на устройството.
При по-висока мощност на зареждане контактите на изхода на устройството са свързани към бобините на магнитните стартери, които контролират контактите за захранване на захранващото напрежение през фазата с най-добрите характеристики (червено, зелено и черно на фиг.
Електрическа схема на автоматичния превключвател на фазите
Трифазен превключвател. видео
Преглед на трифазен домашен превключвател е достъпен във видеоклипа по-долу.
Фазовият превключвател в къщата или апартамента може да се настрои ръчно или автоматично. Електронният фазов прекъсвач осигурява максимален комфорт, тъй като прави цялата работа без смущения и не изисква постоянен мониторинг. Необходимо е само да се направи правилната настройка на неговата работа и той ще защити надеждно домакинските електроуреди.
Трифазен превключвател
Наскоро мрежовите компании много често започнаха да издават спецификации за свързване на частни къщи с трифазни мрежи с разрешена мощност от 15 кВт. Това означава, че в къщата се появиха три фази и след това те са равномерно разпределени между еднофазни потребители в домашния панел. Аварийни ситуации, когато има проблеми с една фаза, се случват. Например, може да има опасно пренапрежение на една фаза или дори фаза може да изчезне за дълго време. Така че всички потребители, които са свързани с него, ще се откажат. Въз основа на това може да се заключи, че съществува възможност за изключване на жизненоважни потребители, например контролер на отоплителния котел и помпи, системи за кражба или пожар, хладилници и др. Това може да доведе до някои проблеми за комфортен престой в къщата и дори през зимата може да размразява отоплителната система. Ето защо захранването на приоритетното натоварване трябва да бъде запазено по някакъв начин.
Има такова устройство като автоматичния електронен фазов прекъсвач PEF-319. Произвежда се от Novatek-Electro. Той е в състояние да реши горния проблем. В тази статия ще намерите пълно описание на F-319, подробни снимки, електрическа схема и пример за сглобяването на щита с него за котелната къща на частна къща.
Така автоматичният електронен фазов прекъсвач PEF-319 е проектиран да захранва приоритетното жизнено еднофазно натоварване от трифазната мрежа. Той също така предпазва потребителите от опасни колебания на напрежението. С други думи, това устройство автоматично контролира наличието и качеството на входното напрежение за всичките три фази и превключва еднофазовото натоварване към приоритетната фаза, която е в рамките на определените от потребителя граници. Това означава, че ако фазата "А" е изгубила напрежение или е излязла извън определените граници, PEF-319 автоматично ще фиксира и прехвърли товара в друга фаза, чието напрежение е нормално. Ако има опасно напрежение във всички фази или липсва, устройството ще изключи изхода и ще даде съобщение за грешка. Това ще защити вашето оборудване. Тук си струва да се има предвид, че поне превключването между фазите настъпва много бързо за 0,2 секунди, но все пак товарът може да се изключи за кратко и да се рестартира. Следователно, за тези потребители, чието рестартиране не трябва да бъде разрешено, е необходимо да инсталирате UPS.
Ето как изглежда електронният превключвател на фазите PEF-319. Следва няколко снимки от всички ъгли.
В щита са необходими 9 модула. Всички контакти за свързване на кабелите са отдолу. PEF-319 е монтиран на стандартна DIN-релса. Максималното напречно сечение на свързания проводник 6 мм 2. Нейните контакти са много плътно включени PUGV 1x6 компресиран връх NShVI.
Закачете едно и пластмасово. Затова го дръпнете леко.
В това устройство вградените релета имат контакти, които могат да превключват максимален ток от 30А. Следователно, той може директно да свърже еднофазен товар до 6,6 kW. Ако мощността на товара е над 6,6 kW, то трябва да се свърже чрез контактори (магнитни стартери). Следователно, PEF-319 трябва да бъде защитен с автоматичен превключвател до 30А, т.е. при 25А. За съжаление или не, няма автоматични машини с номинална стойност 30А. В инструкциите за устройството се посочва, че характеристиката време-ток на прекъсвача трябва да бъде "B". Все още има препоръка за използването на гъвкави (усукани) проводници, които трябва да бъдат навити с върховете на NSHV. Тук има изрязване от ръководството.
Ако се интересувате от това устройство, е по-добре да изтеглите пълните инструкции в интернет и да го прочетете.
Между другото, се оказва интересно. Мрежовите компании за свързване на къщи излъчват мощност от 15 кВт. Този номинален входен автоматичен 25А. Електронният фазов прекъсвач PEF-319 може да превключва максимален ток от 30А. Съответно, тя може да се използва свободно в частни домове, дори при входа.
Устройството PEF-319 има контролни копчета. Ако ги броите отляво надясно, тогава:
копчето 1 настройва прага за минималното напрежение;
копчето 2 настройва прага за пренапрежение;
дръжката 3 настройва времето за автоматично затваряне;
копчето 4 настройва времето за връщане към приоритетната фаза;
В устройството можете да зададете в коя фаза да имате предвид приоритета. Това означава, че при номинално напрежение във всички фази устройството ще превключи товара в приоритет. Следователно, когато се използва множество PEF-319, е необходимо да се настрои приоритетът на различни фази върху тях, за да се предотврати претоварването на една фаза.
Нека се обърнем към схемите за свързване на PEF-319. Както бе споменато по-горе, ако свързаното еднофазно натоварване има мощност до 6,6 kW, тогава можем да го свържем директно. Устройството разполага с 15 щифта, които са номерирани. Променя само фази. Zero PEF е необходим само за работата му и е свързан с последния контакт "15". Дори в конфигурацията има два джъмпера, които се поставят между контактите "2" - "7" и "5" - "10". Фазово-фазовото зареждане идва от контакт "4". Ето илюстративна схема на свързването на F-319 към линията. Мисля, че всичко е ясно.
Ако свързаното еднофазно натоварване има мощност по-голяма от 6.6 kW, то е свързана чрез магнитни стартери. Ето илюстративна схема на свързването на F-319 чрез контактори. Не е необходимо да поставяте джъмпери. Устройството PEF-319 ще контролира стартерните бобини. Три фази от машината, които подават товара, са свързани към три различни контактора. Същите три фази от изхода на контакторите трябва да бъдат обединени. Всички те трябва да захранват един общ еднофазен товар, но не всички наведнъж. Следователно и трите фази от изхода на стартерите трябва да бъдат свързани към една обща шина. Той може да бъде реализиран на блокове за разпространение, например KBR-80 или на по-мощни. Но има вероятност за затваряне на интерфейса. Изведнъж ще има две фази на този блок, например, когато контактните устройства на устройството се залепят. От това PEF-319 осигурява защита. От контакта "1" е необходимо да се проведе проводник към разпределителния блок. Диаграмата по-долу е лилавата линия. Чрез този контакт устройството следи наличието на напрежение на изхода на контакторите. Ако контактът "1" има напрежение, това означава, че той също е на разпределителния блок, така че устройството няма да премине към друга фаза. Превключването между фазите е възможно при липса на напрежение на контакт "1". Това гарантира, че релейните контакти от неизправна фаза са отворени.
Ако имате някакви въпроси относно свързващите вериги на електронното устройство на фазовия превключвател PEF-319, попитайте ги в коментарите.
Сега се обръщаме към примера на монтажа на екрана, използвайки PEF-319. Събрах го, за да поръчам частна къща в котелното. Щитът вече е заминал за Санкт Петербург и се радва на своите собственици)))
Няколко думи за неговата схема. Ограничителната машина B20 към котелното се намира в главния щит. Ето защо има ключ на входа, така че да не се произвеждат няколко машини една след друга със същите наименования. В конкретния случай бе решено да се свърже цялата котелна помещение чрез PEF-319. След електронното устройство има RCD за 40А / 30mA тип А, към който са свързани пет двуполюсни прекъсвачи. Бяха избрани 2-полюсни автомати, така че в случай на изтичане е възможно свободно да се изключи неравномерна линия чрез изключване на една автоматика без разединяване на щита. Собственикът на къщата често е в плуване, а съпругата му не изключва нулите от ръката по някакъв начин.
Премахнах стандартните джъмпери, тъй като те бяха от твърд кабел и ги направиха от тел PUGV 1x6. Ето връзката на PEF-319 отблизо.
Проверете функционирането на схемата. Нямам три фази. Ето защо подадох една и съща фаза за всичките три контакта. На снимката по-долу можете да видите, че зеленият индикатор "L1" е включен. Това означава, че сега всичко работи от първата фаза и се счита за приоритет.
С проверката изключих фазите на свой ред. След като изключих първата фаза, устройството превключи на втория. Това се отбелязва със зеления индикатор "L2".
По подобен начин PEF преминава към третата фаза. Когато джъмперът се върна на мястото си, устройството отиде да работи от фаза "L1". Т.е. Добре Така че трябваше да се е случило.
Не забравяйте да отпечатате цветни стикери за красота и да разберете ясно кои машини са отговорни за това.
Стикери отблизо. Тук имаме два контролера на два котела, помпи, контакти и осветление на котелното помещение.
Тук имаме такъв красив щит.
Цената на електронния фазов прекъсвач PEF-319 за есента на 2017 г. е 3500-4000 рубли.
Ако имате нужда от електрически панел, тогава съм готов да разработите верига и да я сглобите. Когато поръчвам монтаж, разработвам схема безплатно. За да поръчате, пишете заявка по пощата Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Нужен ви е ДжаваСкрипт поддръжка за да видите.
Халогенните лампи могат да се считат за подобрена версия на обикновените устройства с нажежаема жичка.
Провеждане на проводящи лепила
Хората, които се интересуват от радио-електрониката и електротехниката, знаят за необходимостта да придобият в техния арсенал материали и инструменти като лепилни състави, които водят ток.
Защита на LED лампи срещу изгаряне: схеми, причини, удължаване на живота
Лампата за икономия на енергия мига след изключване
Избор на токови трансформатори за електромер 0.4kV
Инженерният свят
За измерване на активната енергия.
- Точност клас А: 1,0
- Ном. напрежение: 230 V
- Ном. ток: 5А (максимум 60А)
- Брой тарифи 4
Измервателят измерва параметрите на трифазна мрежа (фазови токове, напрежения, мощност и др.), Съхранява регистър на събитията.
3 лесни начина да направите спойка от материали от скрап
Защо изгарят луковиците - причини и решаване на проблеми
Как да изберем кондензатор за електрически двигател