Възможен е кавитационен режим на работа
Подходяща за продължителен режим (S1)
Двуконтурно охлаждане (в зависимост от типа)
Готова за присъединяване помпа с 10 m захранващ кабел (от KS 24, 20 m) и щепсел за променлив ток или трифазен ток, неподвижен куплунг Geka или Щорц, евентуално коляно 90° за реализиране на вертикален нагнетателен изход, инструкция за монтаж и експлоатация.
Корпус на мотора: Al или EN-GJL 250 (в зависимост от модела и изпълнението)
Корпус на помпата: EN-GJL 250
Работно колело: EN-GJL 250
Уплътнение от страна на мотора: Механично уплътнение от различни материали
Статични уплътнения: FPM
Изходът от страната на нагнетателя е изпълнен като хоризонтална или вертикална резбова връзка. При модели с хоризонтален изходен отвор е монтирано коляно 90 °, което позволява вертикален изход. Като работни колела са използвани отворени канални работни колела със свободен сферичен проход от 5…45 mm.
В зависимост от модела се използват мотори с повърхностно охлаждане или самоохлаждащи се мотори в монофазно или трифазно изпълнение. Самоохлаждащите се мотори са напълнени с масло, моторите с повърхностно охлаждане разполагат с термична защита на мотора и двуконтурно охлаждане. Агрегатите с взривозащита KS 5, KS 6 и KS 16 са оборудвани с мотор с повърхностно охлаждане без двуконтурно охлаждане. Всички модели могат да бъдат използвани както потопени, така и непотопени в продължителен режим на работа. По този начин е възможен също и кавитационен режим на работа.
Кабелът може да се откача, дължината на кабела е 10 m, съответно 20 m. Изпълнението S е оборудвано с поплавъчен превключвател. Всички модели са оборудвани с щепсел. Изпълненията DMS са оборудвани с табло за управление с вградена защита на мотора.
Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора се осъществява чрез механично уплътнение, независещо от посоката на въртене.
Article Number 6080667