Vahemaad - DŪMVADS
You are here: Home1 / KASULIK2 / Vahemaad
Lõõr moodustab vabalt seisva konstruktsiooni. Seega ei ole tohi lõõri siduda hoone konstruktsiooniga, mistõttu peab selle ja lõõri vahele jätma 5 kuni 10 mm vaba ruumi (joonis 5).
Lõõr ei tohi olla otseses kokkupuutes kergesti süttivate seinapindadega. Seetõttu tuleb järgida minimaalselt 5 cm vahemaa nõuet ja vabas ruum peab võimaldama õhuringlust (joonis 6).
Katte läbimise kohas peab lõõri väljaviigu juures peab olema laienemine:1) tulekindla katte puhul 3 cm (joonis 7.a)2) tuleohtliku katte puhul 5 cm (joonis 7.b)
Vaba ruum tuleb täita tulekindla isolatsiooniga.
Suitsulõõri läbiminek tuleohtlikust seinast peab olema vähemalt 15 cm raadiuses kaitstud tulekindla materjaliga – näiteks tulekindla isolatsiooniga (joonis 8.a). Suitsulõõri läbiminek tulekindlast seinast peab termopinge vältimiseks olema kogu pikkuses isoleeritud (joonis 8.b).
Savienojot dūmrovi ar dūmvada keramisko pieslēguma T-gabalu, obligāti jāievēro izplešanās rezerve:
gāzes un eļļas katliem ar zemu dūmgāžu temperatūru, dilatācijas spraugai jābūt apmēram 3 mm, bet aizpildīt to var ar speciālu, ugunsdrošu auklu vai arī ar elastīgu, ugunsdrošu silikonu.
cietā kurināmā katliem dilatācijas spraugai jābūt 5 – 10 mm, bet aizpildīt to var ar speciālu, ugunsdrošu auklu – Zīm. 8a un 8b.
klassikaliste kaminate ja kaminahjude puhul peab laienemispragu olema 5–10 mm, täita seda saab spetsiaalse tulekindla nööriga. Sel juhul on soovitatav kasutada ühenduse 45° T-tükki (joonis 9).
Enne suitsulõõri sisestamist ühenduse T-tüki sisse, tuleb selle sissemineva otsa ümber kerida tulekindlat nööri. Nööri soovitatavad mõõtmed on esitatud tabelis nr 1.
Tulekindel nöör
Nööri pikkus eeldusel, et keritakse 4 keeret
ETTEVAATUST! Mõnikord esineb olukordi, kus on ehitustööde teostamise ajal vaja ruumide soojendamise eesmärgil kütteseade ajutiselt ühendada. Sellisel juhul tuleb järgida, et suitsulõõri pikkus oleks piisav, et ühenduse T-tükk ei puutuks otseselt kokku leegiga. Sellist tüüpi kütteseadmete ühendamine suitsulõõri liiga lühikeste järkudega võib põhjustada termilist šokki ja viia ühenduse T-tüki vigastusteni (rebenemiseni).