R410a Compresor para HPWH - China Aoxin HVAC PARTE
R410a Compresor para HPWH
Ficha de datos de tecnoloxía
Modelo WHP03050ASV WHP03650ASV WHP06900ASV WHP10100ASV WHP13500ASV WHP17500ASV WHP10100ASC WHP13500ASC WHP17500ASC WHP22000ASC WHP26000ASC
Desprazamento (CC / rev) 9.6 11.3 20.1 32,5 41,8 51,8 30,7 41,8 51,8 65 75,2
Tipo de Alimentación 220 ~ 240V, 1Φ, 50Hz 380V, 3Φ, 50Hz
refrixerante R410A
corrente nominal (A) 3.65 4,30 7,70 12.30 16.60 20.00 4.80 7,25 7,50 9.50 11.00
Entrada nominal (W) 780 920 1645 2640 3470 4250 2410 3350 4350 5630 6450
Clasificado Traballo
Condición Capacidade de calefacción (W) 3050 3590 6595 10500 13530 17830 9810 13500 17500 21980 25750
COP 3,92 3,90 4.01 3,98 3,90 4,19 4,07 4,03 4,02 3,90 3.99
Toma de Capacidade (litros / hora) 62 72 132 210 270 355 196 270 350 440 515
Área de calefacción (㎡) 22 26 47 75 96 125 70 96 124 155 181
Condensador (IF / V) 30/400 30/400 50/450 70/450 120/400 100/450 ˉˉ ˉˉ ˉˉ ˉˉ ˉˉ
Altura do compresor (A) (mm) 249,1 249,1 301,1 375,8 375,8 414,6 375,8 375,8 414,6 445,2 445,2
Fóra Dia.Compressor (B) (mm) Φ112 Φ112.2 Φ140.1 Φ140.1 Φ140.1 Φ167.6 Φ140.1 Φ140.1 Φ167.6 Φ167.6 Φ167.6
Altura de succión (C) (mm) 272,5 272,5 310.9 401.5 393 429,5 401.5 393 429,5 434,8 434,8
Fóra Dia.of acumulador (mm) Φ60.5 Φ60.5 Φ70 Φ89.1 Φ89.1 Φ89.1 Φ89.1 Φ89.1 Φ89.1 Φ89.1 Φ89.1
Anxo entre o pé e base de datos de succión (°) 90 90 70 70 70 45 70 70 45 45 45
Raio de BaseFoot (mm) R75 R75 R88 R88 R88 R105 R88 R88 R105 105 105
Distancia entre succión e ShellCentre (mm) 93,5 93,5 114,5 125 142,2 93,5 125 125 142,2 142,2 142,2
Condensación Temp. (℃) ≤70
Temp saída de auga. (℃) ≤65
Esbozo Compresor imaxe 2 foto 6 imaxe 5
Condición de proba
Condición verán
Condición inverno
Condición avaliado
evaporando Temp 10 ℃ 15 ℃ 0 ℃ 7,2 ℃
condensación Temp 55 ℃ 55 ℃ 55 ℃ 54,4 ℃
Temp refrixeración sub 8,3 ℃ 8,3 ℃ 8,3 ℃ 8,3 ℃
volver Temp gas 20 ℃ 25 ℃ 10 ℃ 35 ℃
A velocidade do vento 2m / s 2m / s 2m / s 2m / s
Identificación Código Modelo
Características de Compresor
Compresor de bomba de calor aquecedor de auga Características
4 Tempos Lifetime
* Apropiado para as condicións rigorosas que o estándar de traballo de HPWH é gran fluxo, en conxunto con cargas pesadas no verán e pequeno fluxo, xunto con alta taxa de compresión no tempo de vida winter.The atinxe máis de 10 anos, preto de catro veces tan longo como compresores correntes de HPWH.
4 veces a eficiencia
* COP medio de todo o quecemento ano é máis que 4.0. Destacado de aforro de enerxía é mostrado.
Alta eficiencia en 4 estacións
* O desempeño de calefacción de ano é garantía, especialmente no inverno.
tecnoloxías avanzadas
* Utiliza ecolóxico refrixerante R134a, R290, CO2 , R1234ze, R410A.
* Usar material especial
* Plan sobre funcionamento, de alta temperatura de saída da auga
* Optimización da bomba de calor e motor, Usinagem ultra precisión.
Principio de calefacción de auga da bomba de calor
distribución capacidade
deseño Flag
Anterior: R410a Compresor para HPWH
Seguinte: Compresor especializado para CRAC
Secador GMCC bomba de calor Rotary Compresor R22 220V ...
Especificación-Constant velocidade (R410A, R407C / 1P ...
SEMI-herméticos compresores alternativos R22 R404 ...
Rotary Compresor 60Hz R410A
GMCC Verde refrixerante Rotary aire acondicionado ...
Reciprocating Compresor R600a LBP AC 115-220V ~ ...