SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
Inicio>Productos>Inversores solares>SUNNY TRIPOWER>SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TL
SUNNY TRIPOWER 10000TL / 12000TL / 15000TL / 17000TLEl trifásico que facilita la planificación del sistemaPura tecnología del futuro: muy flexible en cuanto al diseño de la instalación, el inversor trifásico Sunny Tripower está indicado para prácticamente cualquier configuración modular, gracias a la tecnología Optiflex y a las dos entradas del punto de máxima potencia (MPP) y el amplio rango de tensión de entrada. Cumple con todos los requisitos de, por ejemplo, preparación de tensión reactiva y apoyo de red, y, por lo tanto, contribuye de forma fiable a la gestión de red. El sistema de seguridad Optiprotect con reconocimiento de fallos de string autodidacta, el fusible string electrónico y el descargador de sobretensión de CC tipo II permiten la mayor disponibilidad.
RentableRendimiento máximo del 98,2%El mejor rendimiento de adaptación con la regulación del punto de máxima potencia (MPP) de SMA OptiTracComunicación BluetoothSeguroTriple protección gracias a OptiprotecFusible string electrónicoReconocimiento de fallos de string autodidactaDescargador de sobretensión de CC integrable (tipo II)FlexibleTensión de entrada de CC de hasta 1000 VFunciones integradas de gestión de redDiseño de la instalación perfecto gracias a OptiflexSencilloInyección trifásicaConexión de los cables sin herramientasSistema de conexión de CC SUNCLIXFácil acceso al área de conexión
Potencia máxima de CC (con cos ?=1)
Corriente máx. de entrada A / entrada B
Corriente máx. de entrada por string entrada A** / entrada B**
2 / A:5;B:1
220 / 380 V3 / N / PE
230 / 400 V3 / N / PE
Rango de tensión nominal de CA
50 Hz, 60 Hz / -6 Hz ... +5 Hz
98,1% / 97,7%
98,2% / 97,8%
665 / 690 / 265 mm(26,2 / 27,2 / 10,4 in)
Topología / sistema de refrigeración
Sin transformador / OptiCool
CE, VDE0126-1-1, G83/1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, G59/2, PPC, AS4777, EN 50438*, C10/11, PPDS, IEC 61727, ENEL Guida, UTE C15-712-1
* No se aplica a todas las desviaciones nacionales de la norma EN 50438.** Para tener en cuenta en caso de cortocircuito del fusible string electrónico.
SUNCLIX - Fácil. Flexible. Sin necesidad de herramientas.
Document number: SUNCLIX_FLYER-AES092712
SUNNY TRIPOWER 10000TL/12000TL/15000TL/17000TL - El trifásico que facilita la planificación del sistema
Document number: STP17000TL-DES130512
SUNNY TRIPOWER 15000TL/20000TL HIGH EFFICIENCY - Muy rentable y con una eficiente máxima
Document number: STP20000TLHE-DES123713
SUNNY TRIPOWER 8000TL/10000TL/12000TL/15000TL/17000TL - Instrucciones de uso
Document number: STP8-17TL-BA-es-40
SUNNY TRIPOWER 15000TL High Efficiency / 20000TL High Efficiency - Instrucciones de instalación
Document number: STP20TLHE-IA-IES122222
SUNNY TRIPOWER 8000TL/10000TL/12000TL/15000TL/17000TL - Instrucciones de instalación
Document number: STP8-17TL-IA-es-31
Criterios para la elección de un diferencial Utilización de diferenciales en SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL y SUNNY TRIPOWER
Document number: RCD-TI-es-41
SUNNY TRIPOWER - Conexión a la red de baja tensión mediante un transformador separador externo
Document number: Trafo_STP-UES101110