memoria descriptiva vivienda MULTIFAMILIAR GOLDE...
curva de disparo tipo C para los circuitos a proteger de alumbrado y tomacorrientes. se ubicará en el semisótano. Se deberá llevar la línea a tierra para la conexión correspondiente. Para la protección de las personas se utilizarán interruptores diferenciales en los circuitos que sean necesarios. Las aperturas de los circuitos de alumbrado serán por medio de interruptores bipolares que van a estar instalados en los puntos donde señala el plano de la planta correspondiente. se ubicará en el semisótano. con una capacidad de una interrupción asimétrica de ruptura de 6 kA . Los interruptores termomagnéticos de distribución serán monofásicos y trifásicos. de propiedad de FAMPAR SAC  Tablero 101. Se consideró una caída de voltaje máximo de 2 % en los alimentadores. uniones y demás accesorios de poli cloruro de vinilo (PVC-Liviano ) a ser empotradas por techo o por pared si lo requiere. el recorrido se hará mediante tuberías PVC (liviana) empotradas para llegar hacia las respectivas cargas eléctricas ubicado en cada equipo. contará además con la identificación y directorio correspondiente para cada tablero. donde alimentará y distribuirá corriente a los circuitos de alumbrado y tomacorrientes del tercer piso. 2 . Circuito de Iluminación Los circuitos de iluminación o alumbrado de cada piso son alimentados desde los tableros de Distribución correspondiente a la planta o piso que señale cada plano. baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos. operación manual en estado estable. Canalizaciones Los circuitos derivados de iluminación serán canalizados mediante tuberías . donde alimentará y distribuirá corriente a los circuitos de alumbrado y tomacorrientes del quinto piso. Como conductor de circuitos de distribución y conductor de tierra en los circuitos derivados de alumbrado. y curva de disparo D para los circuitos de motores. donde alimentará y distribuirá corriente a los circuitos de alumbrado y tomacorrientes del segundo piso. No se usarán conductores de sección inferior a 2. no debiendo pasar del 2 % en el punto más alejado del circuito derivado.5 mm². resistencia a la humedad. con interrupción asimétrica de ruptura de 20 kA. se ubicará en el semisótano. alta retardación a la llama. donde alimentará y distribuirá energía eléctrica a los circuitos de alumbrado y tomacorrientes del primer piso. al calor hasta la temperatura de servicio. tomacorrientes y cargas especiales se realizara mediante conductores del tipo NH-80 cable libre de halógeno con temperatura de trabajo hasta 70ºC.  Tablero 501. de alta resistencia dieléctrica. Se encontrará conectado al sistema de protección a tierra mediante el cable de línea a tierra conectada desde cada Tablero de distribución a cada circuito que lo requiera. se ubicará en el primer piso. se emplearan conductores cableados para todas las secciones. Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”.Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones.  Tablero 201. conectores. y desenganche automático: térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito. curvas. a los productos químicos y grasas. donde alimentará y distribuirá corriente a los circuitos de alumbrado y tomacorrientes del cuarto piso. se ubicará en el semisótano.  Tablero 301.  Tablero 401. de instalación tipo Riel DIN. del tipo de disparo común que permite la desconexión de todas las fases del circuito al sobre cargarse una sola línea.
00 0.00 050-200(1)(a)(i) CARGA ADICIONAL 90 m2 1.00 3 . a una sobre carga o interrupción de suministro. Comunicaciones: intercomunicador.000. de diámetro. El tubo PVC-L es de 25 mm.500. de propiedad de FAMPAR SAC Circuito de Tomacorriente Los circuitos derivados de tomacorriente se realizaran la canalización mediante tuberías de PVC-L en el recorrido donde van a ser empotradas.00 0. para este propósito se han diseñado tomacorrientes para dotar de energía a las lámparas. con una caja de pase ubicada debajo de las escaleras para cada planta o piso de la vivienda multifamiliar.000. de diámetro.000.00 0.00 1. Está accionada por baterías con autonomía de 02 horas.00 050-200(1)(a)(iii) ASCENSOR PRINCIPAL 4.492.0 HP) 050-200(1)(a)(iii) PUERTA LEVADIZA 560. Para la TV por cable.000.50 150.00 4.000.193. Luces de emergencia.00 1. 4. Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”. Cargas especiales Se tiene como cargas especiales a los circuitos que dotaran de energía a las electrobombas para agua.internet y cable TV/Teléfono Para el cable de intercomunicador se ha previsto una salida que da a una caja de pase ubicada debajo de las escaleras para cada planta o piso de la vivienda multifamiliar. DEMANDA MÁXIMA El cuadro de Carga se ha efectuado de acuerdo al Código Nacional de Electricidad sistema de Utilización y Suministro CUADRO DE CARGAS ELECTRICAS TD-SG AREA TOTAL)= 221 POTENCIA MAXIMA REGLA DESCRIPCION DE Factor de m2 (INCLUYE AREAS INSTALADA DEMANDA 050-202 CARGA Demanda COMUNES) (Watts) (Watts) CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 050-200(1)(a)(i) CARGA BASICA 90 m2 1.60 050-200(1)(a)(iii) ELECTROBOMBA PARA DESAGUE (2. de esta forma en caso de corte de energía las lámparas de emergencia actuarán permitiendo una visibilidad de la evacuación de la vivienda multifamiliar.500.00 0. se utilizará un tubo PVC-L de 25 mm. Para las curvas y empalmes de tubos se utilizarán curvas y uniones de PVC-L.90 3.80 1.00 OTRAS CARGAS 050-200(1)(a)(iii) INTERCOMUNICADOR 300. puerta levadiza y ascensor principal y ascensor secundario.80 448. las electrobombas para desagüe.Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones.00 1.00 050-200(1)(a)(ii) CARGA SALDO 59 m2 1.00 1.0 HP) 1.000.00 050-200(1)(a)(iii) LUCES DE EMERGENCIA 300.00 0. PISO 4.80 240.00 1. Se va a instalar lámparas de emergencia estratégicamente ubicadas en la zona de evacuación que son las escaleras y ascensores.00 1.00 050-200(1)(a)(iii) ELECTROBOMBA PARA AGUA (2.00 050-200(1)(a)(iii) ASCENSOR DE SOTANO A 1ER. que permitirá visualizar la salida en caso de corte de energía eléctrica debido a un cortocircuito.600.00 1.000.
00 1.00 0.00 0.000.80 1.00 POTENCIA INSTALADA TOTAL 10. Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”.00 Watts CUADRO DE CARGAS ELECTRICAS VIVIENDA MULTIFAMILIAR POTENCIA Factor de MAXIMA DESCRIPCION DE CARGA INSTALADA diversida DEMANDA (Watts) d (Watts) TABLERO TD-SG 14.00 0.200 W ) 1.00 Watts POTENCIA MAXIMA REGLA DESCRIPCION DE AREA TOTAL)= 101 Factor de INSTALADA DEMANDA 050-202 CARGA m2 Demanda (Watts) (Watts) CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 050-200(1)(a)(i) CARGA BASICA 90 m2 1.00 0.220.00 0.00 050-200(1)(a)(iii) SANDWICHERA ( 500.00 OTRAS CARGAS 050-200(1)(a)(iii) CAFETERA 500.75 6.200.200.165.500.75 6.60 POTENCIA INSTALADA TOTAL 15.00 050-200(1)(a)(iii) AIRE ACONDICIONADO 1.500.75 6.28 TABLERO TD-101 8.220.000.000.00 1.500.00 0.220.131.00 1.80 1.00 0.500.00 050-200(1)(a)(iii) SANDWICHERA ( 500.000.60 300.00 1.00 050-200(1)(a)(iii) AIRE ACONDICIONADO 1.00 8.80 1.00 0.00 1.80 Watts MAXIMA DEMANDA TOTAL 14.207.Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones.80 800.00 1.500.500.207.00 050-200(1)(a)(iii) RESERVA 1.00 0.00 050-200(1)(a)(iii) SECADORA 1.00 050-200(1)(a)(ii) CARGA ADICIONAL 22 m2 1.00 050-200(1)(a)(iii) LAVADORA 1.000.00 CARGAS DE CALEFACCION 050-200(1)(a)(iii) THERMA 1.305.00 TOTAL 10.131.00 1.00 0.000.00 CARGAS DE CALEFACCION 050-200(1)(a)(iii) THERMA 1.000.00 050-200(1)(a)(iii) HORNO MICROONDAS ( 1.500.220.200.00 1.220.00 1.00 0.000.00 TABLERO TD-201 8.220.200 W ) 1.160.500.500.00 W ) 500.200.75 6.000.00 050-200(1)(a)(iii) SECADORA 1.00 OTRAS CARGAS 050-200(1)(a)(iii) CAFETERA 500.00 8.00 0.60 300.500.200.207.00 0.80 11.00 050-200(1)(a)(iii) LAVADORA 1.200.00 0.131.165.60 720.80 1.00 1.00 0.00 0.00 4 .207.165.80 1.00 050-200(1)(a)(iii) RESERVA 1.60 720.00 050-200(1)(a)(iii) HORNO MICROONDAS ( 1.220.200.00 1.60 300.00 0.00 1.80 800. de propiedad de FAMPAR SAC 050-200(1)(a)(iii) RESERVA 1.60 300.00 TOTAL 10.00 Watts MAXIMA DEMANDA TOTAL 8.000.00 W ) 500.00 1.80 14.165.80 1.00 050-200(1)(a)(ii) CARGA ADICIONAL 11 m2 1.00 TOTAL 15.60 Watts POTENCIA MAXIMA REGLA DESCRIPCION DE AREA TOTAL)= 112 Factor de INSTALADA DEMANDA 050-202 CARGA m2 Demanda (Watts) (Watts) CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES 050-200(1)(a)(i) CARGA BASICA 90 m2 1.00 0.00 1.00 TABLERO TD-401 8.00 Watts MAXIMA DEMANDA TOTAL 8.000.000.220.60 0.00 POTENCIA INSTALADA TOTAL 10.200.00 TABLERO TD-301 8.160.
165.220. TOMACORRIENTES Y CARGAS ESPECIALES DEL QUINTO PISO Y TECHO 6. de propiedad de FAMPAR SAC TABLERO TD-501 8. LEYENDA. TOMACORRIENTES Y CARGAS ESPECIALES DEL SEGUNDO AL CUARTO PISO IE-05 PLANO DE ILUMINACION.60 42. TOMACORRIENTES Y CARGAS ESPECIALES DEL QUINTO PISO Y TECHO IE-06 PLANO DE MONTANTE ELECTRICOILUMINACION.Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones.231.  Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento  Normas Técnicas Peruanas. TOMACORRIENTES Y CARGAS ESPECIALES DEL PRIMER PISO IE-04 PLANO DE ILUMINACION.28 Watts 5.  Reglamento Nacional de Edificaciones.75 6.00 TOTAL 55. CUADRO DE CARGAS. se conectarán a tierra todos los elementos metálicos de equipos. NORMAS Y REGLAMENTOS Para el desarrollo del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y Reglamentos  Código Nacional de Electricidad Suministro  Código Nacional de Electricidad Utilización. TOMACORRIENTES Y CARGAS ESPECIALES DEL SEMISOTANO IE-03 PLANO DE ILUMINACION. guías de aparatos elevadores. Dentro de la construcción. RELACION DE PLANOS NUMERO DESCRIPCION DIAGRAMA UNIFILARES. SISTEMA A TIERRA.130. masas y todos los elementos metálicos importantes de la instalación eléctrica en general por seguridad o por desprenderse explícita o implícitamente del proyecto.231.130.- Se a proyectado tres pozos a tierra ubicados en el semisótano del edificio los cuales van a ser confeccionados con cemento conductivo:  Un pozo es para el sistema eléctrico en general mediante la unión de cable a tierra de 25 mm2 desde el pozo a tierra a la barra de la caja de pase de 300x300x150 desde donde se distribuye a los tablero de servicios generales TD-SG y desde la caja de pase a los demás tableros . Relación de planos.00 0.60 Watts MAXIMA DEMANDA TOTAL 42. Su trazado será lo más recto posible. Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”. evitando curvas de radio pequeño. IE-01 ESPECIFICACIONES TECNICAS NOTAS IE-02 PLANO DE ILUMINACION. se comprenda su necesidad de puesta a tierra.28 POTENCIA INSTALADA TOTAL 55. la conexión es básicamente al tablero de fuerza y control del ascensor se hara mediante cable NH-80 verdeamarrillo de 25 mm2. 5 .  Dos pozos a tierra para el ascensor que darán una resistencia en paralelo menor de 5 ohmios.
del tipo pesada (P) para la instalación de alimentadores y liviana (L) para la distribución de circuitos .852 50 50. Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones.20 3 2.314 25 25.7 3 1. se harán en obra siguiendo el proceso recomendado por los fabricantes.185 50 60 3.577 40 38.1 1. 1.1 Tuberías de PVC Las tuberías que se emplearán serán de cloruro de polivinilo (PVC).50 3 3. de propiedad de FAMPAR SAC II .80 3 1.220 65 73 3.7 1.217 Se usarán curvas de fábricas. . Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”.680 20 26.600 40 48 3. las diferentes de 90°.1 1. .187 s 20 19.Resistencia a la tracción 500 Kg/cm².ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES 1.8 1.2 Curva 15 12.60 3 0. o hechas en obra con equipo adecuado.3 3 0.20 3 3.8 1.5 3. con radio normalizado para todas aquellas de 90°.30 3 0.457 35 31.450 80 88.00 3 1. pero en todo caso el radio de las mismas no deberá ser menor de 8 veces el diámetro de la tubería a curvarse.00 3 2.4 1. Kg/tubo (mm) (mm) 1. Propiedades físicas a 24° C .. ./cm².44 Kg.50 3 7.260 35 42 3. .450 Características técnicas tuberías de PVC livianas Diámetro Diámetro Espesor Largo Peso Nominal Exterior Mm Ml. de acuerdo a las normas aprobadas por el INDECOPI.820 25 33 2.Resistencia a la flexión 700/900 Kg/cm². .5 2.Resistencia a la compresión 600/700 Kg/cm².Peso específico 1.3 Unión tubo a tubo 6 .2 3 0. Kg/tubo (mm) (mm) 15 21 2.0 3 0.950 100 114 4.3 3 0. Características técnicas tuberías PVC pesadas Diámetro Diámetro Espesor Largo Peso Nominal Exterior Mm Ml.6 3 0.0 ELECTRODUCTOS 1.
5 Cajas 1. Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”.5. 150 x 150 x 50 mm profundidad. tomacorrientes y fuerza a emplearse son cableados. .Fase R : Rojo. producto estándar de los fabricantes de tuberías. serán de plástico pesado PVC-L. de propiedad de FAMPAR SAC Para cajas normales. . 1.: con tapa reductora a 1 gang. resistencia a la humedad. Las uniones de tuberías a caja se efectuarán con “conexiones a caja” del mismo material que la tubería. Para cajas especiales se usará las uniones con campana para su fijación a la caja mediante tuerca (bushings) y contratuerca de fierro galvanizado. De acuerdo a lo indicado en el Código Nacional de Electricidad.5. con una unión tipo sombrero abierto. y de las siguientes dimensiones: Octogonal 100 x 50 mm de profundidad.Tierra de energía : Amarillo. Rectangular 100 x 55 x 50 mm Prof. tomacorriente. serán del tipo cableados en todas las secciones.6 Cables Conductores Todos los conductores para los circuitos derivados de alumbrado. se usará la combinación de una unión tubo a tubo. . fabricados de acuerdo a las normas elaboradas por el ITINTEC. En la zona de oficinas para las salidas de tomacorrientes se usara de material de PVC cajas rectangulares de 100x55x50 1. de alta resistencia dieléctrica.1 Tamaño normal Todas las cajas de tamaño Standard americano serán de fierro galvanizado pesado. Las uniones de tubo a tubo se efectuarán a presión. para salida de tomacorrientes y comunicaciones.Fase S : Negro. siendo producto Standard del fabricante de tubos.6 KV. con pegamento PVC. a los productos químicos y grasas. Cuadrada 100 x 100 x 50 mm profundidad.2 Tamaño no estándar Todas las cajas de tamaño no estándar serán de plancha de acero 1/20” de espesor. con tapa para empernar y montaje adosado ó empotrado en pared. los colores de los conductores de los circuitos de distribución serán: . con aislamiento termoplástico tipo NH. al calor hasta la temperatura de servicio. baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos.: salidas a centros de luz y braquetes. 1. El diámetro mínimo de las tuberías a usarse será de 20 mm Ø en PVC-P. Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones. teléfonos. adecuados para 0. El calibre mínimo empleado es de 4 mm2. 200x200x100: Cajas de pase. Cuadrada 100 x 100 x 50 mm Prof. 1. Las tuberías en instalaciones empotradas en concreto. 7 .80 cable libre de halógeno con temperatura de trabajo hasta 70ºC. para sellar todas las uniones de presión de los electro ductos. para ser utilizados como conductor de circuitos de distribución y conductor de tierra.9% de conductibilidad.4 Pegamento Se empleará pegamento con base de PVC. alta retardación a la llama. Todo el alambrado para sistemas de comunicaciones y controles será ejecutado por cada equipador especializado.: Salidas a interruptor de luz. de cobre electrolítico de 99.Fase T : Azul.
7 Interruptores Los interruptores de luz tipo balancín simple. baja emisión de humos tóxicos y libre de halógenos. para las salidas en piso se adjuntara tapas metálicas herméticas marca levinton metálica modelo 4990. con puerta y cerradura tipo Push bottom YALE. 220V–16 A dados de bTicino serie Magic N° 5011 ó similar aprobado controla las dos fases impreso:''I'' . a) Gabinete El gabinete tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los conductores de por lo menos 10 cm. las cuales estarán equipadas con dos enchufes modulares del tipo Pan Jack (RJ-45) del tipo para voz y data respectivamente.5 metros con cintas de color de acuerdo al código Nacional de electricidad. Para el alimentador del STG-01 desde el tablero general del almacén Alfa el cable a utilizar a emplearse será el N2XOH (0. el espesor de la plancha es de 1/16” mm. las bisagras son desmontables y permiten invertir el sentido de apertura de las puertas. alta retardación a la llama. de alta resistencia dieléctrica.8 Tomacorrientes Los tomacorriente monofásicos universal dobles con puesta a tierra serán dobles 220V – 15 A. 1.10 Tablero Eléctrico de Distribución El tablero estará fabricado bajo la norma IEC 60439-1. en todos sus lados para hacer todo el alambrado en ángulo recto. 1. serán del tipo bTicino serie Magic N° 5003 ó similar aprobado.Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones. de propiedad de FAMPAR SAC En el caso de cables color negro se marcarán en los extremos y a cada 1. provisto de las perforaciones necesarias para dar paso a los dados en cada salida indicada. serán bipolares.9 Salidas de voz y data Para las salidas de teléfono así como para el sistema de voz y data se emplearán placas de salidas con 2 perforaciones. a prueba de polvo y chorreo de agua. dobles y triples. de conmutación. 1. marca levinton modelo N° 5826 blanco decora. con interruptores termomagnéticos automáticos de montaje riel Din. para uso interior. 8 . Celsa o similar. metálico empotrado en una estructura metálica fabricada para realizar el montaje. resistencia a la humedad. La caja se fabricará de planchas de fierro galvanizado de 1/16” de espesor y será del tamaño proporcionado por el fabricante. 1. llevara tantos agujeros como tubos lleguen a ella y cada tubo se conectará a la caja con conectores adecuados. Phelps Doge. Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”. Las placas serán de resina color marfil. con barras principales tripolares de 400 amperios de capacidad. a los productos químicos y grasas. Sera pintado con pintura horneable de poliéster de aplicación electroestática en polvo color RAL 7032. al calor hasta la temperatura de servicio. Se aceptaran conductores fabricados por Indeco.6/1KV) cable libre de halógeno con temperatura de trabajo hasta 70ºC. grado de protección IP66. Los interruptores de luz. ''O'' con soporte y placa aluminizada. Ceper.
Los interruptores termomagnéticos de distribución serán monofásicos y trifásicos. 1. cableado y probado. de instalación tipo riel DIN del tipo de disparo común que permite la desconexión de todas las fases del circuito al sobre cargarse una sola línea. El marco llevará una plancha (mandil) abisagrado que cubra los interruptores. 1. armaduras de muros. . La tapa debe pintados con pintura horneable de poliéster de aplicación electroestática en polvo color RAL 7032. es un dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna. operación manual en estado estable. e) Interruptores diferenciales Un interruptor diferencial. y curva de disparo D para los circuitos de motores.2 seg.I. la tensión de trabajo es en 230 voltios con una capacidad de ruptura de 25 kA. también llamado disyuntor por corriente diferencial o residual. llevarán en la caja grabada la marca del fabricante.2 y la internacional IEC 60947-2. La conexión de los interruptores termomagnéticos tipo riel Din de los circuitos de derivación a las barras se realizara con barras de cobre de 15x2 mm mínimo. con interrupción asimétrica de ruptura de 20 kA. El tablero tendrá una barra de tierra de una capacidad mínima del 50% de la capacidad de las barras de fuerza (20x3 mm). y desenganche automático: térmico por sobrecarga y electromagnético por cortocircuito. debidamente identificada. d) Interruptores termomagnéticos El interruptor principal del tablero de distribución será en caja moldeada de rango de acuerdo a lo calculado para cada tablero.12 Sistemas de puesta a tierra Dentro de la construcción. Para una corriente de trabajo de 40 amperios. Deben de cumplir con lar normas nacionales NOM-003. su logotipo y el cuadro de capacidades de ruptura. CSA C 22. NMX-J-266 la regional UL-489. a la que se conectaran los cables de tierra de los circuitos con los terminales correspondientes dejando no menos de dos terminales libres para conductores del mismo calibre que el correspondiente al alimentador.11 Artefactos de iluminación Los artefactos de iluminación a utilizarse será dispuesta por el usuario final en la construcción de dejara entubado. con una capacidad de una interrupción asimétrica de ruptura de 20 kA . de propiedad de FAMPAR SAC Según el diseño se colocara rejillas de ventilación natural y un extractor para ventilación forzada. c) Barras y accesorios Las barras principales del tablero tendrán la capacidad para circular 400 amperios (40x3 mm) . Además. En la parte interior de la tapa lleva un compartimiento donde se aloja una cartulina blanca con el directorio de los circuitos.. curva de disparo tipo C para los circuitos a proteger de alumbrado y tomacorrientes. soportes de 9 .Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones. b) Marco y Tapa Es construido del mismo material que la caja debiendo estar empernada a la misma. con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos. se conectarán a tierra todos los elementos metálicos de las estructuras metálicas. Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”. La manija llevará claramente marcada la corriente nominal en Amperios y los estados: conectado “ON” y desconectado “OFF”. con intensidad nominal de 30 mA corriente de defecto en menos de 0. tendrá para su apertura cerradura Push bottom. Los interruptores diferenciales serán de Protección F. se instalaran sobre aisladores.
guías de aparatos elevadores. Eléctricas “Vivienda Multifamiliar”. 10 . por seguridad o por desprenderse explícita o implícitamente del proyecto. aire acondicionado. masas y todos los elementos metálicos importantes de la instalación eléctrica en general. de propiedad de FAMPAR SAC hormigón. se comprenda su necesidad de puesta a tierra. Su trazado será lo más recto posible. calefacción. instalaciones de fontanería y saneamiento. evitando curvas de radio pequeño. Las uniones entre elementos de acero y cobre para evitar pares galvánicos. antenas y cualquier otro elemento que por la reglamentación vigente.Memoria descriptiva y especificaciones técnicas de las instalaciones. se efectuaran fuera del terreno y utilizando elementos bimetálicos.
Documents Similar To memoria descriptiva vivienda MULTIFAMILIAR GOLDEN ENERO (1).docx
Notas Sobre Seguridad Eléctrica
Informe de Electricas 2do
Lista de Chequeo[1]