ET820 Bombillas de vapor de sodio a alta presión | Likinormas
7.2 Características Técnicas de las Bombillas
Establecer las condiciones que deben satisfacer las bombillas de vapor de sodio alta presión, las cuales deben poseer excelentes características técnicas de desempeño, durabilidad y calidad para cumplir las condiciones actuales de desempeño en el sistema de alumbrado público que CODENSA S.A. opera y mantiene.
Las bombillas de sodio de alta intensidad de descarga HID (High Intensity Discharge) serán utilizadas para operar en circuitos de alumbrado público del área de concesión de CODENSA S.A., bajo las siguientes condiciones:
a. Tensión Nominal del sistema 208/240 V
ANSI C 78.42 Electric lamp –High pressure sodium lamps
Las bombillas tienen una duración, o vida promedio, expresada en horas de operación. El fabricante informa sobre la duración de cada tipo de bombilla, publicando la curva de mortalidad correspondiente, o indicando el índice de bombillas sobrevivientes.
-	Eficacia luminosa
La cantidad de luz que emite una fuente luminosa por unidad de energía, se expresa en lúmenes por vatio (lm/W).
Para el diseño de iluminación y alumbrado público los cálculos se deben hacer tomando el valor de flujo luminoso nominal de las fuentes. El diseñador deberá considerar los factores y características de mantenimiento del flujo luminoso, a lo largo de la vida de la fuente
BOMBILLAS DE VAPOR DE SODIO A ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA
4 000 99 99
8 000 96 94
12 000 92 92
16 000 87 86
20 000 82 77
24 000 75 67
-	Flujo luminoso
Cantidad de luz reflejada por una superficie en todas direcciones, se mide en candela por metro cuadrado (Cd/m2).
Bombilla de sodio HID
-	Las bombillas de sodio HID son de amplia utilización en la iluminación de autopistas y carreteras de alto tráfico, zonas céntricas, peatonales y plazas.
7.2.1 Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 70 W
6 Bulbo ( Forma / Tipo ) --- Tubular / Claro
11 Correlación de la temperatura del color [°K] 2 100
12 Coordenadas de la cromaticidad x / y --- 0,519 / 0,4180
13 Índice del rendimiento del color --- 21 – Clase 4
14 Eficacia mínima [Lm/W] 93
15 Luminancia promedio cd/cm2 >= 400
16 Flujo luminoso 100 horas [Lm] >= 6 500
17 Vida promedio horas 24 000
7.2.2 Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 100 W
1 Potencia nominal [W] 100
4 Incremento de tensión máximo en los terminales de la bombilla [V] 7
5 Corriente de la Bombilla (r.m.s) [A] 1,2
8 Base o casquillo --- E-40
10 Tiempo máximo requerido para alcanzar 50 V mínimo en los terminales de la bombilla minutos 5
11 Correlación de la temperatura del color [°K] 2 000
12 Coordenadas de la cromaticidad x / y --- 0,534 / 0,431
13 Índice del rendimiento del color --- 25 – Clase 4
14 Eficacia mínima [Lm/W] 100
15 Luminancia promedio cd/cm2 >= 470
16 Flujo luminoso 100 horas [Lm] >= 10 000
18 Dimensiones Longitud L 211 mm máx
Longitud C Mín 127/137 máx
D 48 mm máx
7.2.3 Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 150 W
1 Potencia nominal [W] 150
5 Corriente de la Bombilla (r.m.s) [A] 1,8
14 Eficacia mínima [Lm/W] 117
15 Luminancia promedio cd/cm2 >= 350
16 Flujo luminoso 100 horas [Lm] >= 17 500
7.2.4 Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 250 W
1 Potencia nominal [W] 250
4 Incremento de tensión máximo en los terminales de la bombilla [V] 10
5 Corriente de la Bombilla(r.m.s) [A] 2,95
14 Eficacia mínima [Lm/W] 132
15 Luminancia promedio cd/cm2 >= 500
16 Flujo luminoso 100 horas [Lm] >= 33 000
7.2.5 Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 400 W
1 Potencia nominal [W] 400
4 Incremento de tensión máximo en los terminales de la bombilla [V] 12
5 Corriente de la Bombilla (r.m.s) [A] 4,5
14 Eficacia mínima [Lm/W] 137
15 Luminancia promedio cd/cm2 >= 600
16 Flujo luminoso 100 horas [Lm] >= 55 000
7.2.6 Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 600 W
1 Potencia nominal [W] 600
112 115 85
4 Incremento de tensión máximo en los terminales de la bombilla [V] 18
5 Corriente de la Bombilla (r.m.s) [A] 6,2
12 Índice del rendimiento del color --- <25
13 Eficacia mínima [Lm/W] 150
14 Flujo luminoso 100 horas [Lm] >= 90 000
15 Vida promedio horas 32 000
16 Dimensiones Longitud L 292 mm máx
Longitud A 110 mm
Longitud C Mín 160/180 máx
7.2.7 Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 1 000 W
1 Potencia nominal [W] 1 000
250 278 194
4 Incremento de tensión máximo en los terminales de la bombilla [V] 25
5 Corriente de la Bombilla (r.m.s) [A] 4,7
8 Base o casquillo --- E-40 ó MOGUL
9 Tensión de ensayo para estabilización "calentamiento" [V] 456
14 Eficacia mínima [Lm/W] 140
16 Flujo luminoso 100 horas [Lm] 140 000
Las bombillas se construyen en diferentes lotes de producción.
Para efectuar cualquier despacho, es requisito indispensable una autorización escrita de CODENSA S.A., la cual será expedida con base en los resultados de las pruebas realizadas en fábrica y/o la aprobación del protocolo de pruebas realizadas por el fabricante a las bombillas solicitadas.
Para el suministro de materiales y elementos a instalar en el sistema de alumbrado público, se requiere que se presenten (entre otros) protocolos de los siguientes ensayos realizados en un laboratorio nacional o internacional, acreditado ante ONAC-Organismo Nacional de Acreditación de Colombia o un organismo internacional como IAF ó EOTC, de acuerdo con las normas correspondientes.
-	En el Bulbo: El nombre del fabricante (logotipo o razón social del fabricante), la potencia nominal (W), tensión de operación de la bombilla y símbolo que indique el método de arranque.
-	En la Base o Casquillo: La palabra BOG-CUND y el número de la orden de compra.
En el empaque de las bombillas debe aparecer la siguiente información: Potencia nominal (W), Flujo luminoso (lm), Vida promedio (horas) y símbolo que indique el método de arranque (bombillas europeas).
Bombilla de sodio HID 70 W 6762336
Bombilla de sodio HID 150 W 6762164
Bombilla de sodio HID 250 W 6762134
Bombilla de sodio HID 400 W 6762163
Bombilla de sodio HID 600 W
Bombilla de sodio HID 1 000 W 6762136
El oferente adjuntara con su propuesta de los bienes cotizados el certificado de calidad ISO 9001, el certificado de conformidad con norma técnica y el certificado de conformidad con RETILAP, expedidos por entidades idóneas
-	ANEXO 3: planillas de características técnicas garantizadas. Deberán ser diligenciadas completamente y deben entregarse en formato Excel.
-	CURVAS DE OPERACIÓN: apartado en el cual se debe anexar la curva de expectativa de vida de las bombillas (Flujo Luminoso Vs. Horas de Operación), y la curva de depreciación del flujo luminoso de la bombilla (Porcentaje de Bombillas Sobrevivientes Vs. Horas de Operación).
-	CARACTERÍSTICAS DEL ARRANQUE DE LA BOMBILLA: apartado en el cual el oferente debe presentar información del alto y ancho del pulso de tensión, para la correcta operación de la bombilla; así mismo, las características del arrancador que cumpla con las condiciones citadas en la presente especificación.
-	PROTOCOLO DE PRUEBAS: relación de los ensayos realizados a las bombillas, y sus accesorios según el caso, de acuerdo con lo indicado en el apartado 9 y segun las normas indicadas en el numeral 5 de la presente especificación. En tales protocolos se deberán anotar las fechas de fabricación y pruebas del equipo, para permitir la verificación de las características técnicas garantizadas.
-	CERTIFICACIONES: certificación del sistema de calidad y acreditación del producto con norma técnica y RETILAP emitidos por ente competente en Colombia.
-	CATÁLOGOS: catálogos originales completos y actualizados del fabricante, que correspondan a los datos bienes cotizados en la planilla de características técnicas garantizadas.
-	MUESTRAS: Se deben entregar de cada una de las referencias ofertadas sin cargo a devolución, con cada una de las características técnicas, solicitadas y mencionadas en la presente especificación.
-	INFORMACIÓN ADICIONAL: información adicional que se considere aporta explicación al diseño de la bombilla (dibujos, detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
ITEM DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL Fabricante Referencia FLUJO LUMINOSO (100 horas) CANTIDAD (UNIDADES)
Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 70 W
Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 100 W
Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 150 W
Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 250 W
Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 400 W
Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 600 W
Bombilla de Vapor de Sodio a Alta Presión 1000 W
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS BOMBILLAS DE VAPOR DE SODIO HID
ITEM CARACTERÍSTICA P= W OFERTADA
5 Características eléctricas del sistema Tensión [V] Línea – Línea: 208/ 240 V
Línea – Neutro: 220/277 V
Frecuencia: 60 [Hz]
33 Marcación en el bulbo. Contestar (Si/No) Con marca de fabrica
34 Marcación en la base o casquillo. Contestar (Si/No) Con la palabra BOG-CUN
35 Desviaciones técnicas relacionadas
36 Sistema de calidad Norma ISO 9001 Entidad acreditadora
37 Certificación con norma técnica Entidad acreditadora
38 Certificación con RETILAP Entidad acreditadora
39 Observaciones
-	Se debe anexar la curva de expectativa de vida de las bombillas (Flujo Luminoso Vs. Horas de Operación).
-	Se debe anexar la curva de depreciación del flujo luminoso de la Bombilla (Porcentaje de Bombillas Sobrevivientes Vs. Horas de Operación).
Diámetro [mm]- D Diámetro del bulbo
Longitud L [mm] Longitud total
Longitud A [mm] Longitud del tubo de descarga