Edenor Grandes Clientes - Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) - Mediciones
Clientes >Grandes Clientes >Mercado eléctrico mayorista >Mediciones
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) - Mediciones
Además las vías de comunicación permitirán al OED el acceso remoto directo a los registradores de todos los nodos a los fines de auditar la medición.
• Un sistema de medición de energía activa en los nodos: comprende los transformadores de corriente y tensión y los medidores de energía.
• Un sistema integrado de registro y transmisión de datos: constituido por equipos registradores, que integran y almacenan los valores de energía de los nodos, procedentes del instrumental de medición, y un equipamiento de adquisición y procesamiento de datos provenientes de estos registradores.
• Un sistema de comunicaciones para la recolección de la información basado en la red de telefonía conmutada, pública o privada, para el acceso remoto a los registradores desde los CR y el OED.
La Resolución S.E. Nº 1281/2006 clasifica la demanda del SADI y establece prioridades de abastecimiento.
El OED y los DISTRIBUIDORES deberán tener conocimiento de las demandas mayores o iguales a 300 kW para establecer la porción de demanda individual por usuario que no cuenta con respaldo mediante contratos en el Mercado a Término y la prioridad de abastecimiento que le corresponde en consecuencia a cada momento.
Por consiguiente, se hace necesario que todos los puntos de suministro con demandas ≥ 300 kW de potencia, ya sean GUMA, GUME o GUDI, se integren al Sistema de Medición de Demanda (SMED) en modo tal de que el OED pueda recolectar y/o recibir los valores de energía demandados en forma periódica y según lo requerido para el cumplimiento de la Resolución S.E. N°1281/2006.
La integración al sistema SMED implica la adecuación de las instalaciones de medición y/o de comunicaciones instaladas en cada punto de demanda creando en cada uno de ellos un nodo SMED con las capacidades de generar la información sobre la demanda requerida y también de transmitirla en tiempo y forma al OED.
Cada nodo SMED está compuesto básicamente por: (a) un sistema de medición de energía de la clase adecuada, con posibilidad de registrar el perfil de carga del usuario y con posibilidades de emitir pulsos proporcionales a la energía demandada, y (b) un equipo Respaldador e Interfaz de Comunicación (RIC) que integra las funciones de registro de los pulsos emitidos por el medidor y las funciones de comunicaciones necesarias para que los valores registrados sean transmitidos remotamente con la periodicidad requerida.