Wasserbestimmung im Transformatorol: ein Beitrag zur Erhohung der Prozesssicherheit
Die Bestimmung von gelostem Wasser in Isolierolen ist fur die Betriebssicherheit des Transformators von entscheidender Bedeutung. Allerdings werden haufig je nach verwendeter Bestimmungsmethode unterschiedliche Werte gemessen, die zu Unsicherheiten bei der Beurteilung des Betriebszustandes von Transformatoren fuhren. Im Falle der Karl Fischer Methode (KF) werden diese Abweichungen Nebenreaktionen mit Abbauprodukten zugeschrieben. Durch die Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Messergebnisse der KF Titration auch dann gestort sein konnen, wenn die auf Alterungsprodukte hinweisenden Olkennzahlen nicht oder nur sehr gering erhoht sind. Zur Erhohung der Prozesssicherheit von Leistungstransformatoren wurde ein Online Verfahren entwickelt, mit dem es moglich ist, in einem Gerat zur Messung der im Ol gelosten Transformatorgase (TGM, Gatron GmbH, Greifswald) mit einem kapazitiven Sensor die Wasserkonzentration in einem Gleichgewichtsgasraum zu messen und daraus die Konzentration im Ol zu berechnen.